Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Maximale Leistungsaufnahme des ONS 15454 MSPP

NEBS3/NEBS3E

ANSI

Maximale Wärmebelastung

NEBS3/NEBS3E

ANSI

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt den Gesamtstromverbrauch und die maximale Wärmeauslastung der ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP). In diesem Dokument werden auch die Stromverbrauchsebenen der Geräte beschrieben und Informationen zur Planung möglicher Stromausfälle bereitgestellt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco ONS15454 MSPP mit NEBS3/NEBS3E-Chassis

- Cisco ONS15454 MSPP mit ANSI-Chassis

- Cisco ONS15454 MSTP

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Referenzhandbuch Cisco ONS 15454, Version 4.6, und dem Referenzhandbuch Cisco ONS 15454, Version 6.0.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Maximale Leistungsaufnahme des ONS 15454 MSPP

Hier ist der maximale Stromverbrauch für das NEBS3/NEBS3E-Chassis:

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12

Hier ist der maximale Stromverbrauch für das ANSI-Chassis:

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

Tabelle 1: Stromverbrauch der Karte

Ungefährer Stromverbrauch

Lichtstufen für Glasfaser

********KARTE*********

AMPS

Watt

BTU/Stunde

Rx-Stufe

Tx-Stufe

ANSI: Max. zeichnen/Karten

23,05

1106,60

3775,87

NEBS3/NEBS3E: Max. zeichnen/Karten

18,00

863,85

2947,58

LÜFTER: Freihandelsabkommen

1,14

55,00

187,67

LÜFTER: FTA2

1,21

58,00

198,00

LÜFTER: FTA3-T

1,98

95,00

324,00

XC

0,60

29,00

99,00

XCVT

0,72

34,40

117,46

XC10G

1,64

78,60

268,40

XC-VXC-10G

1,4

67,00

288,62

TCC

0,20

9,82

33,53

TCC+

0,20

9,82

33,53

TCC2

0,54

26,00

88,80

TCC2P

0,56

27,00

92,2

AIC

0,12

6,01

20,52

AIC-I (einschl. AEP)

0,17

8,00

27,30

DS1-14 und DS1N-14

0,26

12,60

43,02

DS1/E1-56

0,76

36,00

124,97

DS3-12 und DS3N-12

0,79

38,20

130,43

DS3/EC1-48

0,58

30,00

95,6

DS3-12E und DS3N-12E

0,56

26,80

91,51

DS3i-N-12

0,63

30,00

102,4

DS3XM-12-Transmux

0,71

34,00

116,1

DS3XM-6

0,42

20,00

68,00

EC1-12

0,76

36,60

124,97

FC_MR-4

1,25

60,00

212,00

E100T-12 und E100T-G

1,35

65,00

221,93

E1000-2 und E1000-2-G (einschl. GBICs)

1,11

53,50

182,67

G1000-4 und G1K4 (einschl. GBICs)

1,31

63,00

215,11

CE-100T-8

1,10

53,14

181,3

ML100X-8

1,35

65,00

221,93

ML100T-12

1,10

53,00

181,00

ML1000-2

1,02

49,00

167,30

MAX. MIN.

MAX. MIN.

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0,40

19:20 Uhr

65,56

-8 bis -28

-8 bis -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0,48

23,00

78,50

-8 bis -28

-8 bis -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0,23

10,90

37,22

-8 bis -28

-8 bis -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0,25

9,28

41,00

-8 bis -28

+2 bis -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0,19

9,28

31,68

-8 bis -28

+2 bis -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0,58

28,00

100,00

-8 bis -30

-8 bis -15

OC48IR-1310 High Speed

0,67

32,20

109,94

0 bis -18

0 bis -5

OC48LR-1550 High Speed

0,56

26,80

91,50

-8 bis -28

+3 bis -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0,77

37,20

127,01

0 bis -18

0 bis -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0,77

37,20

127,01

-8 bis -28

+3 bis -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0,65

31,20

106,53

-9 bis -27

0 bis -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0,65

31,20

106,53

-8 bis -28

0 bis -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0,98

47,00

160,50

-1 bis -11

-1 bis -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1,04

50,00

170,70

-1 bis -14

+2 bis -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1,50

72,20

246,52

-10 bis -19

+10 bis +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1,08

52,00

177,60

-9 bis -22

+6 bis +3

OC192SR1/STM64IO Short Reach und OC-192/STM64 Any Reach[1]

0,83

40,00

136,49

SFP-, XFP- und GBIC-Spezifikationen

15454_MRC-12

0,79

38,00

129,66

SFP-, XFP- und GBIC-Spezifikationen

TXP_MR_10G

0,73

35,00

119,50

Siehe Dokumentation

TXP_MR_10E

Nennwert 1,11 Maximal 1,04

Nennwert 40 Maximal 50

Nennwert 136,6 max. 170,7

Siehe Dokumentation

MXP_2.5G_10G

1,04

50,00

170,70

Siehe Dokumentation

MXP_2.5G_10E

Nennwert 1,11 Maximal 1,04

Nennwert 40 Maximal 50

Nennwert 136,6 max. 170,7

Siehe Dokumentation

MXP_MR_2.5G und MXPP_MR_2.5G

Nennwert 1,04 Maximal 1,25

Nennwert 50 Maximal 60

Nennwert 170,7 max. 204

Siehe Dokumentation

TXP_MR_2.5G und TXPP_MR_2.5G

0,73

35,00

119,50

Siehe Dokumentation

OSCM

Nominell

0,48

23,00

78,48

Siehe Dokumentation

Maximal

0,54

26,00

88,71

OSC-CSM

Nominell

0,50

24,00

81,89

Siehe Dokumentation

Maximal

0,56

27,00

92,12

OPT-PRE

Nominell

0,56

30,00

102,36

Siehe Dokumentation

Maximal

0,81

39,00

133,07

OPT-BST

Nominell

0,63

30,00

102,36

Siehe Dokumentation

Maximal

0,81

39,00

133,07

32 MUX-O

Nominell

0,33

16,00

54,59

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

32 DMX-O

Nominell

0,33

16,00

54,59

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

32 DMX

Nennwert 0,31 Maximal 0,52

Nennwert 15 Maximal 25

Nennwert 51,21 Maximal 85

4MD-xx.x

Nominell

0,35

17,00

58,00

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

AD-1C-xx.x

Nominell

0,35

17,00

58,00

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

AD-2C-xx.x

Nominell

0,35

17,00

58,00

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

AD-4C-xx.x

Nominell

0,35

17,00

58,00

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

AD-1B-xx.x

Nominell

0,35

17,00

58,00

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

AD-4B-xx.x

Nominell

0,35

17,00

58,00

Siehe Dokumentation

Maximal

0,52

25,00

85,30

32 WSS

Nennwert 1,04 Maximal 1,35

Nennwert 50 Maximal 65

Nennwert 170 Maximal 221

NEBS3/NEBS3E

Beispiel: Eine ONS 15454 mit NEBS3/NEBS3E-Chassis und folgender Konfiguration:

- Two Timing Communication and Control+ (TCC+) Cards

- Zwei Cross Connect-Virtual Tributary (XC-VT)-Karten

- 10 E100T-12-Karten

- Zwei OC48 IR 1310

- Eine AIC

Ein solches ONS 15454 hat diesen Stromverbrauch gemäß dem normalen Verbrauch aus Tabelle 1:

(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W

= 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W

ANSI

Beispiel: Eine ONS 15454 mit ANSI-Chassis und dieser Konfiguration:

- Two Timing Communication and Control 2 (TCC2) Cards

- Zwei Cross Connect-10G-Karten (XC10G)

- 10 E100T-G-Karten

- Zwei OC192 LR/STM64 LH 1550

- Ein AIC-I

Ein solches ONS 15454 hat diesen Stromverbrauch gemäß dem normalen Verbrauch aus Tabelle 1:

(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W

= 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W

Maximale Wärmebelastung

Da die Eingangsleistung schließlich als Wärme endet, verwenden Sie diese Formel, um die maximale Wärmelast des ONS 15454-Regals zu bestimmen:

Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711

Die Wärmebelastung eines vollständig bestückten Regals hängt von den Karten im Regal und ihrem Stromverbrauch ab.

NEBS3/NEBS3E

Gemäß den Spezifikationen im Abschnitt NEBS3/NEBS3E kann das ONS 15454 NEBS3-Chassis bis zu 863,85 Watt Leistung benötigen. Die maximale thermische Last eines ONS 15454 NEBS3-Chassis beträgt laut der vorgegebenen Formel 2947,58 BTUs (Basic Transmission Units) pro Stunde (abgerundet auf den zweiten Platz).

ANSI

Gemäß den Spezifikationen im Abschnitt ANSI kann das einzelne ONS 15454 ANSI-Gehäuse eine Leistung von bis zu 1106,60 Watt erfordern. Die maximale thermische Last eines ONS 15454 ANSI-Chassis beträgt laut der vorgegebenen Formel 375,87 BTU/h (abgerundet auf den zweiten Platz).

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für die ONS 15400-Serie

- Support-Seite für optische Netzwerkprodukte

- Support-Seite für optische Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems