Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Tabelle mit Leistungsspezifikationen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält die Leistungsspezifikationen für die Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco ONS 15454 MSPP.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Tabelle mit Leistungsspezifikationen

Karte

Ungefährer Stromverbrauch

Lichtstufen für Glasfaser

AMPS

Watt

BTU pro Stunde

Rx-Stufe

Tx-Stufe

Max. zeichnen/Karten

22,63

1088,64

3714,59

LÜFTER: FTA2

1,21

58,00

198,00

LÜFTER: FTA3-T

1,98

95,00

324,00

XC

0,28

13,00

46,00

XCVT

0,72

34,40

117,46

XC10G

1,64

78,60

268,40

TCC

0,20

9,82

33,53

TCC+

0,20

9,82

33,53

AIC

0,12

6,01

20,52

AIC-I

0,17

8,00

27,30

DS1-14

0,26

12,60

43,02

DS1N-14

0,26

12,60

43,02

DS3-12E

0,79

38,20

130,43

DS3N-12E

0,79

38,20

130,43

DS3XM-6

0,42

20,00

68,00

EC1-12

0,76

36,60

124,97

E100T-G

1,35

65,00

221,93

E1000-2-G einschl. GBICs

1,11

53,50

182,67

G1000-4 einschl. GBICs

1,31

63,00

215,11

Max. - min

Max. - min

OC3IR4-1310

0,40

13:20 Uhr

65,56

-8 bis -28

-8 bis -15

OC12IR-1310

0,23

10,90

37,22

-8 bis -28

-8 bis -15

OC12LR-1310

0,25

9,28

41,00

-8 bis -28

+2 bis -3

OC12LR-1550

0,19

9,28

31,68

-8 bis -28

+2 bis -3

OC12IR4-1310

0,58

28,00

100,00

-8 bis -30

-8 bis -15

OC48IR-1310 High Speed

0,67

32,20

109,94

0 bis -18

0 bis -5

OC48LR-1550 High Speed

0,56

26,80

91,50

-8 bis -28

+3 bis -2

OC48IR-1310 Steckplatz

0,77

37,20

127,01

0 bis -18

0 bis -5

OC48LR-1550, beliebiger Steckplatz

0,77

37,20

127,01

-8 bis -28

+3 bis -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0,65

31,20

106,53

-9 bis -27

0 bis -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0,65

31,20

106,53

-8 bis -28

0 bis -2

OC192LR-1550

1,50

72,20

246,52

-10 bis -19

+10 bis +7

Zugehörige Informationen

- Cisco ONS 15454-Produktkatalog

- Produktübersicht: Cisco ONS 15454

- Datenblatt: Cisco ONS 15454 Ethernet-Schnittstellenkarten

- Datenblatt: Cisco ONS 15454 TCC+ Card

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems