Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Consommation électrique maximale du MSPP ONS 15454

NEBS3/NEBS3E

ANSI

Charge thermique maximale

NEBS3/NEBS3E

ANSI

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la consommation électrique totale et la charge thermique maximale de la plate-forme de provisionnement multiservice SONET ONS 15454 (MSPP). Ce document explique également les niveaux de consommation électrique de l'équipement et fournit des informations pour planifier les éventuelles pannes de courant.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS15454 MSPP avec châssis NEBS3/NEBS3E

- Cisco ONS15454 MSPP avec châssis ANSI

- MSTP Cisco ONS15454

Les informations de ce document sont basées sur le manuel de référence ONS 15454 de Cisco, version 4.6 et le manuel de référence ONS 15454 de Cisco, version 6.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Consommation électrique maximale du MSPP ONS 15454

Voici la consommation électrique maximale du châssis NEBS3/NEBS3E :

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12

Voici la consommation électrique maximale du châssis ANSI :

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

Tableau 1 - Consommation électrique des cartes

Consommation électrique approximative

Niveaux de lumière de la fibre

********CARTE***********

AMPS

Watts

BTU/h

Niveau Rx

Niveau Tx

ANSI : Maximum. Dessin avec cartes

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E : Maximum. Dessin avec cartes

18.00

863.85

2947.58

PLATEAU THERMOVENTILATEUR: ALE

1.14

55.00

187.67

PLATEAU THERMOVENTILATEUR: AFC2

1.21

58.00

198.00

PLATEAU THERMOVENTILATEUR: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

XC-VXC-10G

1.4

67.00

288.62

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

TCC2P

0.56

27.00

92.2

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I (incl. AEP)

0,17

8.00

27.30

DS1-14 et DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS1/E1-56

0.76

36.00

124.97

DS3-12 et DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3/EC1-48

0.58

30.00

95.6

DS3-12E et DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3i-N-12

0.63

30.00

102.4

Transmux DS3XM-12

0.71

34.00

116.1

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

FC_MR-4

1.25

60.00

212.00

E100T-12 et E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 et E1000-2-G (y compris les GBIC)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 et G1K4 (y compris les GBIC)

1.31

63.00

215.11

CE-100T-8

1.10

53.14

181.3

ML100X-8

1.35

65.00

221.93

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

MAX - MIN

MAX - MIN

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8 à -28

-8 à -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8 à -28

-8 à -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8 à -28

-8 à -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8 à -28

+2 à -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8 à -28

+2 à -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 à -30

-8 à -15

OC48IR-1310 à grande vitesse

0.67

32.20

109.94

0 à -18

0 à -5

OC48LR-1550 haute vitesse

0.56

26.80

91.50

-8 à -28

+3 à -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0 à -18

0 à -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8 à -28

+3 à -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

-9 à -27

0 à -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

-8 à -28

0 à -2

OC192 SR/STM64 E/S 1310

0.98

47.00

160.50

-1 à -11

-1 à -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 à -14

+2 à -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 à -19

+10 à +7

ITU LH OC192 LR/STM64 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 à -22

+6 à +3

OC192SR1/STM64IO courte portée et OC-192/STM64 toute portée [1]

0.83

40.00

136.49

Spécifications SFP, XFP et GBIC

15454_MRC-12

0.79

38.00

129.66

Spécifications SFP, XFP et GBIC

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

Voir la documentation

TXP_MR_10E

Nominal 1,11 Maximum 1,04

40 max. 50

136,6 Maximum 170,7

Voir la documentation

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

Voir la documentation

MXP_2.5G_10E

Nominal 1,11 Maximum 1,04

40 max. 50

136,6 Maximum 170,7

Voir la documentation

MXP_MR_2.5G et MXPP_MR_2.5G

Nominal 1,04 Maximum 1,25

50 max.

170,7 Maximum 204

Voir la documentation

TXP_MR_2.5G et TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

Voir la documentation

OSCM

Nominal

0.48

23.00

78.48

Voir la documentation

Maximum

0.54

26.00

88.71

OSC-CSM

Nominal

0.50

24.00

81.89

Voir la documentation

Maximum

0.56

27.00

92.12

OPT-PRE

Nominal

0.56

30.00

102.36

Voir la documentation

Maximum

0.81

39.00

133.07

OPT-BST

Nominal

0.63

30.00

102.36

Voir la documentation

Maximum

0.81

39.00

133.07

32 MUX-O

Nominal

0.33

16.00

54.59

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

32 DMX-O

Nominal

0.33

16.00

54.59

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

32DMX

0,31 maximum nominal 0,52

15 maximum nominal 25

51,21 Maximum 85

4MD-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

AD-1C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

AD-2C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

AD-4C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

AD-1B-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

AD-4B-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Voir la documentation

Maximum

0.52

25.00

85.30

32 WSS

Nominal 1,04 Maximum 1,35

50 Maximum Nominal 65

170 max. nominal 221

NEBS3/NEBS3E

Par exemple, considérez un ONS 15454 équipé d'un châssis NEBS3/NEBS3E et cette configuration :

- Deux cartes TCC+ (Timing Communication and Control+)

- Deux cartes XC-VT (Cross Connect-Virtual Tributaire)

- Dix cartes E100T-12

- Deux OC48 IR 1310

- Un AIC

Une telle ONS 15454 a cette consommation d'énergie, selon la consommation normale du tableau 1 :

(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W

= 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W

ANSI

Par exemple, considérez un ONS 15454 équipé d'un châssis ANSI et cette configuration :

- Deux cartes TCC2 (Timing Communication and Control 2)

- Deux cartes Cross Connect-10G (XC10G)

- Dix cartes E100T-G

- Deux OC192 LR/STM64 LH 1550

- Un AIC-I

Une telle ONS 15454 a cette consommation d'énergie, selon la consommation normale du tableau 1 :

(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W

= 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W

Charge thermique maximale

Étant donné que la puissance d'entrée finit par devenir de la chaleur, utilisez cette formule pour déterminer la charge thermique maximale de la tablette ONS 15454 :

Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711

La charge thermique d'une étagère entièrement chargée varie en fonction des cartes de l'étagère et de leurs besoins en alimentation.

NEBS3/NEBS3E

Selon les spécifications de la section NEBS3/NEBS3E, le châssis ONS 15454 NEBS3 unique peut nécessiter jusqu'à 863,85 watts de puissance. Selon la formule donnée, la charge thermique maximale d'un seul châssis ONS 15454 NEBS3 est de 2 947,58 BTU (Basic Transmission Units) par heure (arrondie à la deuxième place).

ANSI

Selon les spécifications de la section ANSI, le châssis ONS 15454 ANSI unique peut nécessiter jusqu'à 1106,60 watts d'alimentation maximum. Selon la formule donnée, la charge thermique maximale d'un seul châssis ONS 15454 ANSI est de 3 775,87 BTU/h (arrondie à la deuxième place).

Informations connexes

- Page d'assistance de la gamme ONS 15400

- Page d'assistance sur les produits de réseau optique

- Page d'assistance pour les technologies optiques

- Support et documentation techniques - Cisco Systems