Table des matières

Caractéristiques

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R

Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500

Caractéristiques

Les sections suivantes détaillent les caractéristiques techniques et les instructions de câblage des commutateur de la gamme Catalyst 4500 :

•Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503

•Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506

•Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R

•Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R

•Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500

Remarque Les caractéristiques des modules de commutation et des moteurs de supervision, dont la consommation électrique et la dissipation thermique, sont présentées dans le Guide d'installation de la gamme de modules Catalyst 4500, qui est disponible à l'adresse

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/4500M.html

Remarque Lorsque vous installez des modules dans les logements vides du châssis, commencez par ceux du haut, puis progressez vers ceux du bas.

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503

Le Tableau A-1 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4003.

Tableau A-1 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4503

Élément

Caractéristique

Environnement

Température ambiante,

en fonctionnement

De 0 à 40 ˚C

Température ambiante,

hors fonctionnement et stockage

De –40 à 75 ˚C

Humidité relative ambiante (sans condensation), en fonctionnement

De 10 à 90 %

Humidité relative ambiante (sans condensation), hors fonctionnement et stockage

De 5 % à 95 %

Altitude,

en fonctionnement et hors fonctionnement

De –60 à 2 000 m

Composants de commutation

Fond de panier

Fond de panier en duplex intégral 24 Gbit/s

Liaisons montantes 4 Gbit/s

Densité des ports

116 ports, lorsque vous utilisez le moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4 500 et 96 ports, lorsque vous utilisez d'autres moteurs de supervision

Alimentation électrique par câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par module de commutation

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)

•31,12 x 43,97 x  31,70 cm (12,25 x 17,31 x 12,50 po)

•7 U

Poids

Poids minimum :14,1 kg

Poids maximum : 34 kg

Châssis et fond de panier : 13,1 kg

Plateau de ventilation : 1 kg

Flux d'air

Commutateur

De droite à gauche

Alimentation

De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie

–48 VCC

Alimentation des modules et des ventilateurs

12 VCC

Alimentation des composants de fond de panier

3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision

non

Alimentation

1 + 1

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506

Le Tableau A-2 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4506.

Tableau A-2 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4506

Élément

Caractéristique

Environnement

Température ambiante,

en fonctionnement

hors fonctionnement et stockage

De 0 à 40 ˚C

De –40 à 75 ˚C

Humidité relative ambiante (sans condensation), en fonctionnement

hors fonctionnement et stockage

De 10 à 90 %

De 5 à 95 %

Altitude,

en fonctionnement

hors fonctionnement

De –150 à 2 000 m

De –300 à 9 150 m

Composants de commutation

Fond de panier

Duplex intégral 60 Gbit/s

Liaisons montantes 4 Gbit/s

Densité des ports

240 (max.)

Alimentation électrique par câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par carte de ligne

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)

•44,13 x 43,97 x 31,70 cm (17,38 x 17,31 x 12,50 po)

•10 U

Poids

Poids minimum : 18,4 kg

Poids maximum : 45,4 kg

Châssis et fond de panier : 16,5 kg

Plateau de ventilation : 1,8 kg

Flux d'air

Commutateur

De droite à gauche

Alimentation

De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie

–48 VCC

Alimentation vers les modules et ventilateurs

12 VCC

Alimentation des composants de fond de panier

3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision

non

Alimentation

1 + 1

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R

Le Tableau A-3 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R.

Tableau A-3 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4507R

Élément

Caractéristique

Environnement

Température ambiante,

en fonctionnement

hors fonctionnement et stockage

De 0 à 40 ˚C

De –40 à 75 ˚C

Humidité relative ambiante (sans condensation), en fonctionnement

hors fonctionnement et stockage

De 10 à 90 %

De 5 % à 95 %

Altitude,

en fonctionnement

hors fonctionnement

De –150 à 2 000 m

De –300 à 9 150 m

Composants de commutation

Fond de panier

Duplex intégral 60 Gbit/s

Liaisons montantes 4 Gbit/s avec Sup II+, Sup III et Sup IV

Liaisons montantes 8 Gbit/s, avec Supervisor Engine V

Densité des ports

240 (max.)

Alimentation électrique par câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par carte de ligne

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)

•48,74 x 43,97 x 31,70 cm (19,19 x 17,31 x 12,50 po)

•11 U

Poids

Poids minimum : 20,1 kg

Poids maximum : 45,4 kg

Châssis et fond de panier : 18,1 kg

Plateau de ventilation : 1,9 kg

Flux d'air

Commutateur

De droite à gauche

Alimentation

De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie

–48 VCC

Alimentation des modules et des ventilateurs

12 VCC

Alimentation des composants de fond de panier

3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision

oui

Alimentation

1 + 1

Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) :

•Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

•Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit ne sera pas assez puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R

Le Tableau A-4 présente les caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R.

Tableau A-4 Caractéristiques du commutateur Catalyst 4510R

Élément

Caractéristique

Environnement

Température ambiante,

en fonctionnement

hors fonctionnement et stockage

De 0 à 40 ˚C

De –40 à 75 ˚C

Humidité relative ambiante (sans condensation), en fonctionnement

hors fonctionnement et stockage

De 10 à 90 %

De 5 à 95 %

Altitude,

en fonctionnement

hors fonctionnement

De –150 à 2 000 m

De –300 à 9 150 m

Composants de commutation

Fond de panier

Duplex intégral 88 Gbit/s, avec Supervisor Engine V,

96 Gbit/s, avec Supervisor Engine V-10GE

Liaisons montantes 8 Gbit/s, avec Supervisor Engine V

Liaisons montantes 20 Gbit/s, avec Supervisor Engine V-10GE

Densité des ports

340 maximum, lorsque vous utilisez un moteur de supervision Supervisor Engine V et qu'un WS-X4302-GB se trouve dans le logement Flex-Slot

386 maximum, lorsque vous utilisez un moteur de supervision Supervisor Engine V-10GE

Alimentation électrique par câble Ethernet

Prise en charge intégrée, 820 W par carte de ligne

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)

•61,84 x 43,97 x 31,70 cm (24,35 x 17,31 x 12,50 po)

•14 U

Poids

Poids minimum : 23,4 kg

Poids maximum : 49,8 kg

Châssis et fond de panier : 20,6 kg

Plateau de ventilation : 2,7 kg

Flux d'air

Commutateur

De droite à gauche

Alimentation

De l'avant vers l'arrière

Électricité

Alimentation par câble Ethernet fournie

–48 VCC

Alimentation des modules et des ventilateurs

12 VCC

Alimentation des composants de fond de panier

3,3 VCC

Redondance

Moteur de supervision

oui

Alimentation

1 + 1

Remarque Dans les situations suivantes, vous devez impérativement installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) :

•Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 1 et que le logement 2 est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le logement 2 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque vierge recouvre le logement 2, le flux d'air produit n'est pas assez puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

•Si votre châssis Catalyst 4507R ou Catalyst 4510R comporte un moteur de supervision Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E) ou Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-SUP6L-E) dans le logement 2 et que le logement 1 est vide, vous devez installer la carte de ligne vierge (C4K-SLOT-CVR-E) dans le logement 1 et non une plaque vierge (C4K-SLOT-CVR). Si une plaque vierge recouvre le logement 1, le flux d'air produit n'est pas assez puissant pour refroidir convenablement le moteur de supervision Supervisor Engine 6-E ou Supervisor Engine 6L-E.

Modules d'alimentation de la gamme Catalyst 4500

Les tableaux de A-5 à A-12 présentent les caractéristiques des modules d'alimentation Gamme Catalyst 4500.

Remarque Tout module d'alimentation CA en entrée utilisé avec un commutateur Catalyst 4500 nécessite une source CA monophasée. Dans la mesure où chaque entrée d'alimentation CA est isolée, le courant alternatif en entrée peut être déphasé d'un module d'alimentation à l'autre, ou d'un connecteur CA à l'autre, dans un même module d'alimentation. Chaque module d'alimentation du châssis doit disposer de son propre circuit à fusible dédié : 15 A ou 20 A, pour l'Amérique du Nord et des circuits dimensionnés selon les codes locaux et nationaux en vigueur, dans tout autre pays.

Pour obtenir plus d'informations sur la gestion et la planification de l'alimentation, reportez-vous au chapitre traitant de la surveillance environnementale et de la gestion énergétique du Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide applicable à votre version logicielle.

Tableau A-5 Caractéristiques du module d'alimentation 1 000 W CA en entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.1(12c)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst version 7.4 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Non prise en charge[1]

Type de CA en entrée

Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Tension d'entrée CA

De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA

12 A à 100 VCA, 5 A à 240 VCA

Puissance nominale KVA maximum

1,32 KVA

Fréquence d'entrée CA

50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Capacité de sortie du module d'alimentation

1 000 W plus 40 W (ventilateur)

Sortie du module d'alimentation

12 V à 83,4 A, 3,3 V à 12,2 A, 1 667 W maximum

Temps de maintien en sortie

20 ms minimum

Dissipation thermique max.

943 BTU/h

[1] Un équipement Catalyst 4503 équipé d'un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4500 et d'une alimentation de 1 000 W fournit 158,4 W d'alimentation, par câble Ethernet, aux ports du moteur de supervision. En revanche, les modules de commutation des autres logements ne peuvent pas fournir d'alimentation par câble Ethernet.

Tableau A-6  Caractéristiques du module d'alimentation 1 300 W CA en entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.1(12c)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst version 7.4 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Prise en charge, jusqu'à 800 W

(211 téléphones Cisco en mode combiné)

Type de CA en entrée

Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Tension d'entrée CA

De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA

16 A à 100 VCA, 7 A à 240 VCA

Fréquence d'entrée CA

50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum

1,76 KVA

Sortie du module d'alimentation

1 300 W maximum

1 000 W + 40 W, en mode redondant (données)

1 667 W maximum, en mode combiné (données)

800 W maximum chacun, en mode redondant (PoE)

1 333 W maximum, en mode combiné (PoE)

Sortie du module d'alimentation (alimentation CA)

12 V à 84,7 A, 3,3 V à 12,5 A (données),

–50 V à 16,7 A (PoE)

Dissipation thermique maximale

1 568 BTU/h

Temps de maintien en sortie

20 ms minimum

Tableau A-7 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CA en entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.2(18)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst

Version 8.3 (1)GLX

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Non prise en charge[1]

Type de CA en entrée

Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Tension d'entrée CA

De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA

16 A à 100 VCA, 7 A à 240 VCA

Fréquence d'entrée CA

50/60 Hz (nominal) (±3 Hz, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum

1,76 KVA

Sortie du module d'alimentation

2 473 W maximum

1 360 W + 40 W, en mode redondant (données)

Sortie du module d'alimentation (alimentation CA)

12 V à 113,4 A, 3,3 V à 12,2 A (données)

Dissipation thermique max.

1 048 BTU/h

Temps de maintien en sortie

20 ms minimum

[1] Un équipement Catalyst 4503 équipé d'un moteur de supervision Supervisor Engine II-Plus TS pour Catalyst 4500 et d'un module d'alimentation 1 400 W CA fournit 158,4 W d'alimentation, par câble Ethernet, aux ports du moteur de supervision. En revanche, les modules de commutation des autres logements ne peuvent pas fournir d'alimentation par câble Ethernet.

Avertissement N'associez pas le module d'alimentation 1 400 W CC à un autre module d'alimentation, même dans le cadre d'un remplacement à chaud ou de toute autre urgence. Vous risqueriez de créer d'importants dommages à votre commutateur.

Le module d'alimentation 1 400 W CC peut être utilisé avec l'étagère d'alimentation CA Catalyst 4500. La documentation relative à l'étagère d'alimentation CA pour Catalyst 4500 est disponible à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/78_15068.html

Tableau A-8 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC en entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.1(19)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst version 7.5 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Prise en charge, jusqu'à 7 500 W de puissance négative consommée (données)

(240 téléphones Cisco en mode combiné)

Tension d'entrée CC

Données uniquement : de –48 à –60 VCC

Périphériques alimentés par câble Ethernet : de –48  à –56 VCC

Courant d'entrée CC

Données uniquement : 31 A à –60 VCC

Données et périphériques alimentés par câble Ethernet : 180 A maximum, à –48 VCC en entrée

Remarque La puissance en entrée peut être configurée à partir de l'interface de ligne de commande. Pour ce faire, utilisez la commande Cisco IOS power dc input. La commande du système d'exploitation Catalyst est set power DC input. Configurez le logiciel du commutateur en fonction des caractéristiques de votre commutateur. Pour savoir comment calculer le courant CC en entrée de votre système, reportez-vous à « Calcul du courant d'entrée CC » à la page 2-15.

Puissance en entrée

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

Dissipation thermique max. à 1 866 W

1 866 W (données uniquement)

46 A

25,9 A

5 760 BTU

179 A max. à –48 VCC

Puissance nominale KVA maximum

1,87 (données)

9,15 (données et voix)

Sortie du module d'alimentation (alimentation CC)

Données : 12 V à 120 A, 3,3 V à 10 A

Périphériques alimentés par câble Ethernet : 140 A maximum au total (35 A maximum chacun, par groupe de 5 voies) avec –48 à 60 VCC en entrée

1 367 W + 40 W, en mode redondant (données)

2 267 W maximum, en mode combiné (données)

7 500 W maximum chacun, en mode redondant (PoE)

7 280 W maximum, en mode combiné (PoE)

Bloc de jonction CC en entrée

Compatible avec les bornes à cosses de type barillet FCI réf. YAV25L2TC14FX90 ou équivalent, avec languette à deux trous à 90˚ accueillant un fil de cuivre de calibre 1/0 AWG. La languette du connecteur mesure 2,08 cm de large, l'espacement des trous de la languette est de 1,58 cm et la taille des trous est de 0,63 cm.

Temps de maintien en sortie

4 ms

Dissipation thermique max.

1 591 BTU/h (données)

2 905 BTU/h (données et voix)

Consommation électrique propre au module Catalyst 4503 (données uniquement)

Consommation maximum

475 W

Entrée maximum

633 W

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

15,6 A

8,8 A

Dissipation thermique max. à 633 W

2 160 BTU

Consommation électrique propre au module Catalyst 4506 (données uniquement)

Consommation maximum (données uniquement)

850 W

Entrée maximum

1 133 W

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

28 A

15,8 A

Dissipation thermique max. à 1 133 W

3 515 BTU

Consommation électrique propre au module Catalyst 4507R (données uniquement)

Consommation maximum (données uniquement)

1 080 W

Entrée max : 1 080 W / 0,75 =

1 440 W

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

35,6 A

20 A

Dissipation thermique max. 1 440 W

4 910 BTU

Tableau A-9 Caractéristiques du module d'alimentation 1 400 W CC triple entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.2(25)EW

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Non prise en charge

Tension d'entrée CC

Amérique du Nord et international : de –48 à –60 VCC

Courant CC en entrée

42,5 A maximum, à –48 VCC en entrée

Entrée 1 : 12,5 A, de –48 à –60 VCC

Entrée 2 : 15 A, de –48 à –60 VCC

Entrée 3 : 15 A, de –48 à –60 VCC

Puissance en entrée

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

Dissipation thermique max. à 1 400 W

1 772 W, à 1 400 W de puissance en sortie

42,5 A

25 A

1 269 BTU

Puissance nominale KVA maximum

1,77, à 1 400 W de charge

Sortie du module d'alimentation (alimentation CC)

12 V à 8 A minimum, 115,3 A maximum

3,3 V à 1,2 A minimum, 12,5 A maximum

1 360 W + 40 W, en mode redondant

2 450 W maximum, en mode combiné

Bloc de jonction CC en entrée

Modèle : Cooper Bussmann Magnum. Compatible avec les bornes à angle plat et à languette à un trou accueillant un fil de cuivre de calibre 10 à 12 AWG. L'espacement de barrière du connecteur est de 9,6 mm et la taille de vis est de 8–32.

Temps de maintien en sortie

8 ms

Dissipation thermique max.

1 269 BTU/h

Consommation électrique propre au module Catalyst 4503 (données uniquement)

Deux modules minimum requis, à –40,5 VCC en entrée

Un module 15 A minimum requis, à –44 VCC en entrée

Consommation maximum

475 W

Entrée maximum

609 W au total / nbre de modules = W par module

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

15 A au total / nbre de modules = A par module

8,5 A au total / nbre de modules = A par module

Dissipation thermique max. à 609 W

2 078 BTU

Consommation électrique propre au module Catalyst 4506 (données uniquement)

Deux modules minimum requis, à –44 VCC en entrée

Trois modules minimum requis, à –40,5 VCC en entrée

Consommation maximum (données uniquement)

850 W

Entrée maximum

1 076 W au total / nbre de modules = W par module

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

26,6 A au total / nbre de modules = A par module

15 A au total / nbre de modules = A par module

Dissipation thermique max. à 1 076 W

3 671 BTU

Consommation électrique propre au module Catalyst 4507R (données uniquement)

Trois modules minimum requis

Consommation maximum (données uniquement)

1 080 W

Entrée max. : 1 080 W

1 367 W au total / nbre de modules = W par module

Consommation de courant à –40,5 V (tension min.)

Consommation de courant à –72 V (tension max.)

33,75 A au total / nbre de modules = A par module

19 A au total / nbre de modules = A par module

Dissipation thermique max. 1 367 W

4 665 BTU

Tableau A-10 Modes d'entrée

Mode d'entrée

Numéro d'entrée

Configuration d'entrée

Puissance de sortie maximale totale

1

1

1 x 12,5 A

386 W, à –40,5 VCC

412 W, à –44,0 VCC

2

2 OU 3

1 x 15 A

466 W, à –40,5 VCC

495 W, à –44,0 VCC

3

1, 2 OU 3

1 x 12,5 A et

1 x 15 A

845 W, à –40,5 VCC

908 W, à –44,0 VCC

4

2, 3

2 x 15 A

914 W, à –40,5 VCC

990 W, à –44 VCC

5

1, 2, 3

1 x 12,5 A et

2 x 15 A

1 294 W, à –40,5 VCC

1 400 W, à –44 VCC

Tableau A-11 Puissance acceptée avec deux modules d'alimentation 1 400 W CC à triple entrée, en mode combiné

PS1/PS2

1

2 ou 3

1 et

(2 ou 3)

2 et 3

1 et 2 et 3

1

824 W

907 W

1 320 W

1 400 W

1 700 W

2 ou 3

907 W

990 W

1 400 W

1 450 W

1 750 W

1 et (2 ou 3)

1 320 W

1 400 W

1 700 W

1 750 W

1 900 W

2 et 3

1 400 W

1 450 W

1 750 W

1 820 W

2 130 W

1 et 2 et 3

1 700 W

1 750 W

1 900 W

2 130 W

2 450 W

Tableau A-12 Caractéristiques du module d'alimentation 2 800 W CA en entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.1(13)EW

Logiciel du système d'exploitation Catalyst

version 7.5 (1)

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Prise en charge, jusqu'à 1 400 W

(240 téléphones Cisco en mode combiné)

Type de CA en entrée

Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Tension d'entrée CA

De 200 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA

16 A maximum, à 200 VCA

Fréquence d'entrée CA

50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum

3,52 KVA

Sortie du module d'alimentation

2 800 W maximum

12 V à 113,3 A, 3,3 V à 12,1 A (données)

–50 V à 28 A (PoE)

1 360 W + 40 W, en mode redondant (données)

2 473 W maximum, en mode combiné (données)

1 400 W maximum chacun, en mode redondant (PoE)

2 333 W maximum, en mode combiné (PoE)

Dissipation thermique max.

2 387 BTU/h

Temps de maintien en sortie

20 ms minimum

Tableau A-13 Caractéristiques du module d'alimentation 4 200 W CA en entrée

Élément

Caractéristique

Configuration logicielle minimale requise

Cisco IOS version 12.2(25)EWA

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Prise en charge, jusqu'à 4 200 W

Type de CA en entrée

Entrée à sélection automatique avec correction du facteur de puissance

Tension d'entrée CA

De 100 à 240 VCA (±10 %, pour la plage complète)

Courant d'entrée CA

12 A maximum à 200 VCA

Fréquence d'entrée CA

50/60 Hz (nominal) (±3%, pour la plage complète)

Puissance nominale KVA maximum

5,25 KVA

Sortie du module d'alimentation

4 200 W maximum, à 230 VCA

12 V à 115,3 A, 3,3 V à 12,5 A (données)

–50 V à 77,1 A (PoE), avec deux entrées

2 100 W maximum, à 230 VCA

12 V à 115,3 A, 3,3 V à 12,5 A (données)

–50 V à 38,5 A (PoE), avec une entrée

2 100 W maximum, à 120 VCA

12 V à 115,3 A, 3,3 V à 12,5 A (données)

–50 V à 38 A (PoE), avec deux entrées

1 050 W maximum, à 120 VCA

12 V à 55,9 A, 3,3 V à 12,5 A (données)

–50 V à 14,6 A (PoE), avec une entrée

Dissipation thermique max.

3 583 BTU/h

Temps de maintien en sortie

20 ms minimum

Remarque Le module d'alimentation 4 200 W CA ne doit pas être utilisé dans des configurations à tensions multiples. Toutes les entrées du châssis doivent utiliser la même tension (110 VCA ou 220 VCA).

Le Tableau A-14 présente les possibilités de sortie de puissance, lorsque vous utilisez le module d'alimentation 4 200 W en mode redondant. En mode redondant, les deux modules d'alimentation doivent présenter des entrées identiques et toutes les entrées doivent être de même tension. Si les tensions d'entrée sont différentes, choisissez la valeur qui correspond au module d'alimentation le moins puissant.

Tableau A-14 Sortie en mode redondant

12 V

3,3 V

–50 V

Total

110

660

40

700

1 050

110 + 110 ou 220

1 360

40

1 850

2 100

220 + 220

1 360

40

3 700

4 200

Le Tableau A-15 présente les possibilités de sortie de puissance, lorsque vous utilisez le module d'alimentation 4 200 W en mode combiné.

Tableau A-15 Sortie en mode combiné

W à 12 V

W à 3,3 V

W à –50 V

Maximum (W)

Les deux côtés à 110

1 200

40

1 320

1 870

110 + 110, autre côté à 110

1 800

40

2000

2 730

Les deux côtés à 110 + 110

2 200

40

3 100

3 800

Les deux côtés à 220

2 200

40

3 100

3 800

220 + 220, autre côté à 220

2 200

40

4 700

5 500

Les deux côtés à 220 + 220

2 200

40

6 200

7 600