Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Tabella Specifiche alimentazione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche di alimentazione per Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco ONS 15454 MSPP.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Tabella Specifiche alimentazione

Scheda

Consumo di energia approssimativo

Livelli luce fibra ottica

AMP

Watt

BTU all'ora

Livello Rx

Livello Tx

Max Disegno con schede

22.63

1088.64

3714.59

CASSETTO VENTOLA: FTA2

1.21

58.00

198.00

CASSETTO VENTOLA: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0.17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G incl. GBIC

1.11

53.50

182.67

G1000-4 incl. GBIC

1.31

63.00

215.11

Max - Min

Max - Min

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

da -8 a -28

da -8 a -15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

da -8 a -28

da -8 a -15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

da -8 a -28

da +2 a -3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

da -8 a -28

da +2 a -3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

da -8 a -30

da -8 a -15

OC48IR-1310 High Speed

0.67

32.20

109.94

Da 0 a -18

Da 0 a -5

OC48LR-1550 High Speed

0.56

26.80

91.50

da -8 a -28

da +3 a -2

OC48IR-1310 Any Slot

0.77

37.20

127.01

Da 0 a -18

Da 0 a -5

OC48LR-1550 Any Slot

0.77

37.20

127.01

da -8 a -28

da +3 a -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

da -9 a -27

Da 0 a -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

da -8 a -28

Da 0 a -2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

da -10 a -19

Da +10 a +7

Informazioni correlate

- Catalogo dei prodotti Cisco ONS 15454

- Panoramica del prodotto: Cisco ONS 15454

- Data sheet: Scheda di interfaccia Ethernet Cisco ONS 15454

- Data sheet: Cisco ONS 15454 TCC+ Card

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems