Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Consumo energetico massimo di ONS15454 MSPP

Chassis NEBS3/NEBS3E

Chassis ANSI

Consumo energetico per scheda

Chassis NEBS3/NEBS3E

Chassis ANSI

Carico termico massimo

Chassis NEBS3/NEBS3E

Chassis ANSI

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive il consumo energetico totale e il carico termico massimo di ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP). Illustra inoltre i livelli di consumo energetico dell'apparecchiatura e fornisce informazioni per la pianificazione di possibili interruzioni dell'alimentazione.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware:

- Cisco ONS 15454 MSPP con uno chassis NEBS (Network Equipment Building Systems)3/NEBS3E

- Cisco ONS 15454 MSPP con chassis ANSI (American National Standards Institute)

- Cisco ONS 15454 Multiservice Transport Platform (MSTP)

Lo chassis ANSI e NEBS può essere identificato dall'etichetta all'interno della porta sul lato sinistro.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento al manuale di riferimento di Cisco ONS 15454, versione 4.1 e 4.5.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Consumo energetico massimo di ONS15454 MSPP

Chassis NEBS3/NEBS3E

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR

1310 HS, 10 E100T-12

Chassis ANSI

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192

LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

Consumo energetico per scheda

Questa tabella fornisce le informazioni sul consumo energetico delle singole schede di ONS 15454.

Tabella 1 - Consumo di energia della scheda

Scheda

Consumo di energia approssimativo

Livelli luce fibra ottica

AMP

Watt

BTU/ora

Livello Rx

Livello Tx

ANSI Max Disegno con schede

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E: Max Disegno con schede

18.00

863.85

2947.58

CASSETTO VENTOLA: FTA

1.14

55.00

187.67

CASSETTO VENTOLA: FTA2

1.21

58.00

198.00

CASSETTO VENTOLA: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I (incluso AEP)

0.17

8.00

27.30

DS1-14 e DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12 e DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3-12E e DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-12 e E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 e E1000-2-G (inclusi i GBIC)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 e G1K4 (inclusi i GBIC)

1.31

63.00

215.11

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

Max - Min

Max - Min

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

da -8 a -28

da -8 a -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

da -8 a -28

da -8 a -15

OC12 IR/STM4 SSH 1310

0.23

10.90

37.22

da -8 a -28

da -8 a -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

da -8 a -28

da +2 a -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

da -8 a -28

da +2 a -3

OC12 IR/STM4 SSH 1310-4

0.58

28.00

100.00

da -8 a -30

da -8 a -15

OC48IR-1310 High Speed

0.67

32.20

109.94

Da 0 a -18

Da 0 a -5

OC48LR-1550 High Speed

0.56

26.80

91.50

da -8 a -28

da +3 a -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

Da 0 a -18

Da 0 a -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

da -8 a -28

da +3 a -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

da -9 a -27

Da 0 a -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

da -8 a -28

Da 0 a -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

da -1 a -11

da -1 a -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

da -1 a -14

da +2 a -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

da -10 a -19

Da +10 a +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

da -9 a -22

Da +6 a +3

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

Vedere Documentazione

MXP_2,5G_10G

1.04

50.00

170.70

Vedere Documentazione

TXP_MR_2.5G e TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

Vedere Documentazione

OSCM

Nominale

0.48

23.00

78.48

Vedere Documentazione

Massimo

0.54

26.00

88.71

Vedere Documentazione

OSC-CSM

Nominale

0.50

24.00

81.89

Vedere Documentazione

Massimo

0.56

27.00

92.12

Vedere Documentazione

OPT-PRE

Nominale

0.56

30.00

102.36

Vedere Documentazione

Massimo

0.81

39.00

133.07

Vedere Documentazione

OPT-BST

Nominale

0.63

30.00

102.36

Vedere Documentazione

Massimo

0.81

39.00

133.07

Vedere Documentazione

32 MUX-O

Nominale

0.33

16.00

54.59

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

32 DMX-O

Nominale

0.33

16.00

54.59

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

4MD-xx.x

Nominale

0.35

17.00

58.00

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

AD-1C-xx.x

Nominale

0.35

17.00

58.00

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

AD-2C-xx.x

Nominale

0.35

17.00

58.00

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

AD-4C-xx.x

Nominale

0.35

17.00

58.00

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

AD-1B-xx.x

Nominale

0.35

17.00

58.00

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

AD-4B-xx.x

Nominale

0.35

17.00

58.00

Vedere Documentazione

Massimo

0.52

25.00

85.30

Vedere Documentazione

Chassis NEBS3/NEBS3E

Ad esempio, un ONS 15454 dotato di chassis NEBS3/NEBS3E e questa configurazione consente di ottenere il massimo risultato:

- Due schede Timing Communication e Control+ (TCC+).

- Due schede tributarie virtuali (XC-VT) Cross Connect.

- Dieci schede E100T-12.

- Due portanti ottici (OC)48 Intermediate Reach (IR) 1310.

- Un controller dell'interfaccia di allarme (AIC).

In base al consumo normale di cui alla tabella 1, questa configurazione presenta il seguente consumo di energia: (2 x 9,82 W) + (2 x 34,40 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 32,20 W) + 6,01 W = 806,85 W + 55 W (fan tray) = 863,85 W.

Chassis ANSI

Ad esempio, un ONS 15454 dotato di chassis ANSI e questa configurazione, che crea il massimo assorbimento:

- Due schede TCC2.

- Due schede XC10G.

- Dieci schede E100T-G.

- Due OC192 Long Reach/Synchronous Transfer Mode (LR/STM)64 LH 1550.

- Una AIC-I.

In base al consumo normale di cui alla tabella 1, questa configurazione presenta il seguente consumo di energia: (2 x 26,00 W) + (2 x 78,60 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 72,20 W) + 8,00 W = 1011,60 W + 95 W (FTA3) = 1106,60 W.

Carico termico massimo

Dato che l'energia in entrata finisce col diventare calore, usare questa formula per determinare il carico termico massimo dello scaffale ONS 15454:

Watts = BTUs/hr x 0.2930711

Il carico termico su uno scaffale a pieno carico dipende dalle schede dello scaffale e dai relativi requisiti di alimentazione.

Chassis NEBS3/NEBS3E

In base alle specifiche sopra indicate, un singolo chassis ONS 15454 NEBS3 può richiedere fino a 863,85 watt di potenza. Con la formula data, il carico termico massimo di un singolo chassis ONS 15454 NEBS3 è di 2947,58 BTU (Basic Transmission Units) all'ora (arrotondato per difetto al secondo posto).

Chassis ANSI

In base alle specifiche sopra indicate, un singolo chassis ONS 15454 ANSI può richiedere fino a 106,60 watt di potenza. Con la formula data, il carico termico massimo di un singolo chassis ONS 15454 ANSI è di 3775,87 BTU all'ora (arrotondato per difetto al secondo posto).

Informazioni correlate

- Cisco ONS 15454 SDH Multiservice Provisioning Platform

- Manuale di riferimento di Cisco ONS 15454, release 4.1 e 4.5

- Cisco ONS 15454 Domande frequenti

- Cisco ONS serie 15400 Data sheet

- Cisco ONS serie 15400 Field Notification

- Risorse di supporto per le reti ottiche

- Supporto tecnico – Cisco Systems