목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

CISCO-STACK-MIB를 지원하는 스위치에서 상태 트랩 변경 구성

CISCO-C2900-MIB를 지원하는 스위치에서 상태 트랩 변경 구성

관련 정보

소개

일부 Cisco 스위치에서는 로컬 전원 공급 장치 외에도 RPS(예비 전원 공급 장치)를 지원합니다.이 문서에서는 SNMP를 사용하여 해당 스위치에서 RPS의 상태를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CISCO-STACK-MIB를 지원하는 소프트웨어 이미지 — 모든 Catalyst OS 버전 및 IOS 이미지에서 지원됩니다.

- CISCO-C2900-MIB를 지원하는 소프트웨어 이미지 — Cat2900XL 및 Cat3500XL 제품군 및 IOS 이미지 스위치의 모든 소프트웨어 이미지에서 지원됩니다.

- RPS 300

- RPS 600

참고: 이 문서의 내용은 스위치에만 적용되고 라우터 모델에는 적용되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

RPS 디바이스에서 상태 변경을 알리는 트랩 또는 syslog 메시지는 현재 전송되지 않습니다.그러나 RPS가 연결된 스위치에서 다음 MIB 개체 중 하나를 읽으면 해당 상태를 추적할 수 있습니다.

- CISCO-STACK-MIB를 지원하는 스위치의 경우 개체는 chassisPs2Status(1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7)입니다.

chassisPs2Status OBJECT-TYPE

SYNTAX        INTEGER {

other(1),       -- none of the following

ok(2),          -- status ok

minorFault(3),  -- minor problem

majorFault(4)   -- major problem

}

MAX-ACCESS    read-only

STATUS        current

DESCRIPTION   "Status of power supply number 2. If the status is

not ok, the value of chassisPs2TestResult gives

more detailed information about the power supply's

failure condition(s)."

::= { chassisGrp 7 }

- CISCO-2900-MIB를 지원하는 스위치의 경우 개체는 c2900InfoRedundantPowerSupplyInfo(1.3.6.1.4.1.9.87.1.1.9)입니다.

c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER {

absent(1),

connectedFunctional(2),

connectedNotFunctional(3),

functionalPrimaryFailed(4)

}

MAX-ACCESS  read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The switch allows a redundant power supply in addition

to its local power supply. Only one power source can be

supplying power to a unit.

absent(1) :the redundant power supply is not connected

to the switch.

connectedFunctional(2) : the redundant power supply is

connected to the switch and operational.

connectedNotFunctional(3): the redundant power supply

is connected to the switch, but cannot supply

power to the system.

functionalPrimaryFailed(4): the redundant power supply

is installed, powered on, and operational,

but a failure exists in the local power

supply system."

::= { c2900SysInfo 9 }

RMON 경보 및 이벤트 그룹을 사용하여 지정된 관리 스테이션으로 경보를 전송하도록 스위치를 구성할 수 있습니다.

CISCO-STACK-MIB를 지원하는 스위치에서 상태 트랩 변경 구성

RPS의 상태가 ok(2)에서 majorFault(4)로 변경되면 NMS 스테이션에 SNMP 트랩으로 전달되는 RMON 이벤트를 가져오려면 CISCO-STACK-MIB를 지원하는 스위치에서 이러한 명령을 구성해야 합니다.

rmon event 65 trap public description "RPS is not ready" owner yourname

rmon event 66 trap public description "RPS is ready" owner yourname

rmon alarm 222 1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7.0 10

absolute rising-threshold 4 65 falling-threshold 2 66 owner yourname

CISCO-C2900-MIB를 지원하는 스위치에서 상태 트랩 변경 구성

RPS의 상태가 connectedFunctional(2)에서 bestant(1)로 변경되면 RMON 이벤트를 트랩으로 NMS 스테이션에 전달하려면 CISCO-C2900-MIB를 지원하는 스위치에서 이러한 명령을 구성해야 합니다.

rmon event 67 trap public description "RPS not ready" owner yourname

rmon event 68 trap public description "RPS ready" owner yourname

rmon alarm 444 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9.0 5

absolute rising-threshold 2 68 falling-threshold 1 67 owner yourname

관련 정보

- CLI(Command Line Interface)에서 RMON 경보 및 이벤트 설정 구성

- Technical Support - Cisco Systems