목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

ONS 15454 MSPP의 최대 전력 소비량

NEBS3/NEBS3E

ANSI

최대 열 로드

NEBS3/NEBS3E

ANSI

관련 정보

소개

이 문서에서는 ONS 15454 SONET MSPP(Multiservice Provisioning Platform)의 총 전력 소비량 및 최대 열 부하에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 장비의 전력 소비 수준에 대해 설명하고 정전 가능성을 계획하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS15454 MSPP(NEBS3/NEBS3E 섀시 포함)

- Cisco ONS15454 MSPP(ANSI 섀시 포함)

- Cisco ONS15454 MSTP

이 문서의 정보는 Cisco ONS 15454 Reference Manual, Release 4.6 및 Cisco ONS 15454 Reference Manual, Release 6.0을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

ONS 15454 MSPP의 최대 전력 소비량

다음은 NEBS3/NEBS3E 섀시의 최대 전력 소비량입니다.

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12

다음은 ANSI 섀시의 최대 전력 소비량입니다.

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

표 1 - 카드 전력 소비량

대략적인 전력 소비량

광원 레벨

********카드***********

AMPS

와트

BTU/시간

Rx 레벨

Tx 레벨

ANSI:최대카드를 사용하여 그리기

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E:최대카드를 사용하여 그리기

18.00

863.85

2947.58

FAN TRAY:FTA

1.14

55.00

187.67

FAN TRAY:FTA2

1.21

58.00

198.00

FAN TRAY:FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

XC-VXC-10G

1.4

67.00

288.62

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

TCC2P

0.56

27.00

92.2

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I(포함)AEP)

0.17

8.00

27.30

DS1-14 및 DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS1/E1-56

0.76

36.00

124.97

DS3-12 및 DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3/EC1-48

0.58

30.00

95.6

DS3-12E 및 DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3i-N-12

0.63

30.00

102.4

DS3XM-12 Transmux

0.71

34.00

116.1

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

FC_MR-4

1.25

60.00

212.00

E100T-12 및 E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 및 E1000-2-G(GBIC 포함)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 및 G1K4(GBIC 포함)

1.31

63.00

215.11

CE-100T-8

1.10

53.14

181.3

ML100X-8

1.35

65.00

221.93

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

최대 - 최소

최대 - 최소

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8 ~ -28

+2 ~ -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8 ~ -28

+2 ~ -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 ~ -30

-8 ~ -15

OC48IR-1310 고속

0.67

32.20

109.94

0 ~ -18

0 ~ -5

OC48LR-1550 고속

0.56

26.80

91.50

-8 ~ -28

+3 ~ -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0 ~ -18

0 ~ -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8 ~ -28

+3 ~ -2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 ~ -27

0 ~ -2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8 ~ -28

0 ~ -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1 ~ -11

-1 ~ -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 ~ -14

+2 ~ -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 ~ -19

+10 ~ +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 ~ -22

+6 ~ +3

OC192SR1/STM64IO Short Reach and OC-192/STM64 Any Reach[1]

0.83

40.00

136.49

SFP, XFP 및 GBIC 사양

15454_MRC-12

0.79

38.00

129.66

SFP, XFP 및 GBIC 사양

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

설명서 참조

TXP_MR_10E

공칭 1.11 최대 1.04

공칭 40 최대 50

공칭 136.6 최대 170.7

설명서 참조

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

설명서 참조

MXP_2.5G_10E

공칭 1.11 최대 1.04

공칭 40 최대 50

공칭 136.6 최대 170.7

설명서 참조

MXP_MR_2.5G 및 MXPP_MR_2.5G

공칭 1.04 최대 1.25

공칭 50 최대 60

공칭 170.7 최대 204

설명서 참조

TXP_MR_2.5G 및 TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

설명서 참조

OSCM

공칭

0.48

23.00

78.48

설명서 참조

최대

0.54

26.00

88.71

OSC-CSM

공칭

0.50

24.00

81.89

설명서 참조

최대

0.56

27.00

92.12

사전 선택

공칭

0.56

30.00

102.36

설명서 참조

최대

0.81

39.00

133.07

옵트-BST

공칭

0.63

30.00

102.36

설명서 참조

최대

0.81

39.00

133.07

32 MUX-O

공칭

0.33

16.00

54.59

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

32 DMX-O

공칭

0.33

16.00

54.59

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

32DMX

공칭 0.31 최대 0.52

공칭 15 최대 25

공칭 51.21 최대 85

4MD-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

AD-1C-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

AD-2C-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

AD-4C-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

AD-1B-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

AD-4B-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

32WSS

공칭 1.04 최대 1.35

공칭 50 최대 65

공칭 170 최대 221

NEBS3/NEBS3E

예를 들어, NEBS3/NEBS3E 섀시가 장착된 ONS 15454와 다음 컨피그레이션을 고려하십시오.

- TCC+(Timing Communication and Control+) 카드 2개

- XC-VT(Cross Connect-Virtual Destination) 카드 2개

- E100T-12 카드 10개

- OC48 IR 1310 2개

- AIC 1개

이러한 ONS 15454는 표 1의 일반 소비에 따라 이러한 전력 소비를 갖습니다.

(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W

= 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W

ANSI

예를 들어, ANSI 섀시가 장착된 ONS 15454와 다음 컨피그레이션을 고려하십시오.

- TCC2(Timing Communication and Control 2) 카드 2개

- Cross Connect-10G(XC10G) 카드 2개

- E100T-G 카드 10개

- OC192 LR/STM64 LH 1550 2개

- AIC-I 1개

이러한 ONS 15454는 표 1의 일반 소비에 따라 이러한 전력 소비를 갖습니다.

(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W

= 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W

최대 열 로드

입력 전력이 결국 열로 끝나는 경우 다음 공식을 사용하여 ONS 15454 셸프의 최대 열 부하를 확인합니다.

Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711

풀 로드 셸프의 열 부하는 셸프의 카드 및 전력 요구 사항에 따라 달라집니다.

NEBS3/NEBS3E

NEBS3/NEBS3E 섹션의 사양에 따르면 단일 ONS 15454 NEBS3 섀시에는 최대 863.85와트의 전력이 필요할 수 있습니다.지정된 공식을 기준으로 단일 ONS 15454 NEBS3 섀시의 최대 열 부하는 시간당 2947.58BTU(Basic Transmission Unit)입니다(두 번째 지점으로 반올림됨).

ANSI

ANSI 섹션의 사양에 따라 단일 ONS 15454 ANSI 섀시에는 최대 1106.60와트의 전력이 필요할 수 있습니다.지정된 공식을 기준으로, 단일 ONS 15454 ANSI 섀시의 최대 열 부하는 시간당 3775.87BTU입니다(두 번째 위치로 반올림됨).

관련 정보

- ONS 15400 Series 지원 페이지

- 옵티컬 네트워킹 제품 지원 페이지

- 옵티컬 기술 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems