목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

전원 사양 테이블

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ONS 15454 MSPP(Multiservice Provisioning Platform)의 전원 사양을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco ONS 15454 MSPP를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

전원 사양 테이블

카드

대략적인 전력 소비량

광원 레벨

AMPS

와트

시간당 BTU

Rx 레벨

Tx 레벨

최대카드를 사용하여 그리기

22.63

1088.64

3714.59

FAN TRAY:FTA2

1.21

58.00

198.00

FAN TRAY:FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0.17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G 포함 GBIC

1.11

53.50

182.67

G1000-4 포함 GBIC

1.31

63.00

215.11

최대 - 최소

최대 - 최소

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

-8 ~ -28

+2 ~ -3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

-8 ~ -28

+2 ~ -3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

-8 ~ -30

-8 ~ -15

OC48IR-1310 고속

0.67

32.20

109.94

0 ~ -18

0 ~ -5

OC48LR-1550 고속

0.56

26.80

91.50

-8 ~ -28

+3 ~ -2

OC48IR-1310 Any Slot

0.77

37.20

127.01

0 ~ -18

0 ~ -5

OC48LR-1550 Any Slot

0.77

37.20

127.01

-8 ~ -28

+3 ~ -2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 ~ -27

0 ~ -2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8 ~ -28

0 ~ -2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

-10 ~ -19

+10 ~ +7

관련 정보

- Cisco ONS 15454 Product Catalog

- 제품 개요:Cisco ONS 15454

- 데이터 시트:Cisco ONS 15454 Ethernet Interface Card

- 데이터 시트:Cisco ONS 15454 TCC+ Card

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems