목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

ONS15454 MSPP의 최대 전력 소비량

NEBS3/NEBS3E 섀시

ANSI 섀시

카드당 전력 소비량

NEBS3/NEBS3E 섀시

ANSI 섀시

최대 열 로드

NEBS3/NEBS3E 섀시

ANSI 섀시

관련 정보

소개

이 문서에서는 ONS 15454 MSPP(Multiservice Provisioning Platform)의 총 전력 소비량 및 최대 열 부하에 대해 설명합니다. 또한 장비의 전력 소비 수준에 대해 설명하고 가능한 정전 계획을 위한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 내용은 다음 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454 MSPP with a Network Equipment Building Systems(NEBS)3/NEBS3E 섀시

- Cisco ONS 15454 MSPP with a American National Standards Institute (ANSI) 섀시

- Cisco ONS 15454 MSTP(Multiservice Transport Platform)

ANSI 및 NEBS 섀시는 왼쪽 문의 레이블로 식별할 수 있습니다.

이 문서에 제시된 정보는 Cisco ONS 15454 Reference Manual, Release 4.1 및 4.5에서 제공됩니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

ONS15454 MSPP의 최대 전력 소비량

NEBS3/NEBS3E 섀시

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR

1310 HS, 10 E100T-12

ANSI 섀시

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192

LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

카드당 전력 소비량

이 표에서는 ONS 15454의 개별 카드에 대한 전력 소비 정보를 제공합니다.

표 1 - 카드 전력 소비량

카드

대략적인 전력 소비량

광원 레벨

AMPS

와트

BTU/시간

Rx 레벨

Tx 레벨

ANSI:최대카드로 그리기

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E:최대카드로 그리기

18.00

863.85

2947.58

FAN TRAY:FTA

1.14

55.00

187.67

FAN TRAY:FTA2

1.21

58.00

198.00

FAN TRAY:FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I(AEP 포함)

0.17

8.00

27.30

DS1-14 및 DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12 및 DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3-12E 및 DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-12 및 E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 및 E1000-2-G(GBIC 포함)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 및 G1K4(GBIC 포함)

1.31

63.00

215.11

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

최대 - 최소

최대 - 최소

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8 ~ -28

-8 ~ -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8 ~ -28

+2 ~ -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8 ~ -28

+2 ~ -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 ~ -30

-8 ~ -15

OC48IR-1310 고속

0.67

32.20

109.94

0 ~ -18

0 ~ -5

OC48LR-1550 고속

0.56

26.80

91.50

-8 ~ -28

+3 ~ -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0 ~ -18

0 ~ -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8 ~ -28

+3 ~ -2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 ~ -27

0 ~ -2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8 ~ -28

0 ~ -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1 ~ -11

-1 ~ -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 ~ -14

+2 ~ -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 ~ -19

+10 ~ +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 ~ -22

+6 ~ +3

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

설명서 참조

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

설명서 참조

TXP_MR_2.5G 및 TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

설명서 참조

OSCM

공칭

0.48

23.00

78.48

설명서 참조

최대

0.54

26.00

88.71

설명서 참조

OSC-CSM

공칭

0.50

24.00

81.89

설명서 참조

최대

0.56

27.00

92.12

설명서 참조

사전 선택

공칭

0.56

30.00

102.36

설명서 참조

최대

0.81

39.00

133.07

설명서 참조

옵트-BST

공칭

0.63

30.00

102.36

설명서 참조

최대

0.81

39.00

133.07

설명서 참조

32 MUX-O

공칭

0.33

16.00

54.59

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

32 DMX-O

공칭

0.33

16.00

54.59

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

4MD-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

AD-1C-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

AD-2C-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

AD-4C-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

AD-1B-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

AD-4B-xx.x

공칭

0.35

17.00

58.00

설명서 참조

최대

0.52

25.00

85.30

설명서 참조

NEBS3/NEBS3E 섀시

예를 들어, NEBS3/NEBS3E 섀시가 장착된 ONS 15454와 이 컨피그레이션으로 최대 추이 생성:

- TCC+(Timing Communication and Control+) 카드 2개

- 2개의 XC-VT(Cross Connect-Virtual Destination) 카드

- E100T-12 카드 10개

- 2개의 OC(Optical Carrier)48 IR(Intermediate Reach) 1310.

- AIC(Alarm Interface Controller) 1개

표 1의 일반 소비에 따르면 이 구성에는 다음과 같은 전력 소비량이 있습니다.(2 x 9.82W) + (2 x 34.40W) + (10 x 65.00W) + (2 x 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W(팬 트레이) = 863.85W.

ANSI 섀시

예를 들어 ANSI 섀시와 이 컨피그레이션이 장착된 ONS 15454는 최대 그리기를 생성합니다.

- TCC2 카드 2개

- XC10G 카드 2개

- E100T-G 카드 10개

- OC192 LR/STM(Long Reach/Synchronous Transfer Mode) 64 LH 1550 2개.

- AIC-I 하나

표 1의 일반 소비에 따르면 이 구성에는 다음과 같은 전력 소비량이 있습니다.(2 x 26.00W) + (2 x 78.60W) + (10 x 65.00W) + (2 x 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W(FTA3) = 1106.60W.

최대 열 로드

입력 전력이 결국 열로 끝나는 경우 다음 공식을 사용하여 ONS 15454 셸프의 최대 열 부하를 확인합니다.

Watts = BTUs/hr x 0.2930711

풀 로드 셸프의 열 부하는 셸프의 카드 및 전력 요구 사항에 따라 달라집니다.

NEBS3/NEBS3E 섀시

위 사양에 따르면 단일 ONS 15454 NEBS3 섀시에는 최대 863.85와트의 전력이 필요할 수 있습니다.지정된 공식을 사용하여 단일 ONS 15454 NEBS3 섀시의 최대 열 부하는 시간당 2947.58BTU(Basic Transmission Unit)입니다(두 번째 지점으로 반올림됨).

ANSI 섀시

위 사양에 따르면 단일 ONS 15454 ANSI 섀시에는 최대 1106.60와트의 전력이 필요할 수 있습니다.지정된 공식을 사용하여 단일 ONS 15454 ANSI 섀시의 최대 열 부하는 시간당 3775.87BTU입니다(두 번째 위치로 반올림됨).

관련 정보

- Cisco ONS 15454 SDH Multiservice Provisioning Platform

- Cisco ONS 15454 참조 설명서, 릴리스 4.1 및 4.5

- Cisco ONS 15454 FAQ

- Cisco ONS 15400 Series 데이터 시트

- Cisco ONS 15400 Series 필드 알림

- 옵티컬 네트워킹 지원 리소스

- Technical Support - Cisco Systems