Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Tabela de especificações de energia

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece as especificações de potência para a Plataforma de Provisionamento Multisserviço (MSPP - Multiservice Provisioning Platform) Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco ONS 15454 MSPP.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Tabela de especificações de energia

Placa

Consumo aproximado de energia

Níveis de Fiber Light

AMPS

Watts

BTU por hora

Nível Rx

Nível Tx

Max. Desenhar com placas

22.63

1088.64

3714.59

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA2

1.21

58.00

198.00

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0,17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G incl. GBICs

1.11

53.50

182.67

G1000-4 incluindo GBICs

1.31

63.00

215.11

Máx. - Mín.

Máx. - Mín.

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

-8 a -28

-8 a -15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

-8 a -28

-8 a -15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

-8 a -28

+2 a -3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

-8 a -28

+2 a -3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

-8 a -30

-8 a -15

Alta velocidade de OC48IR-1310

0.67

32.20

109.94

0 a -18

0 a -5

Alta velocidade de OC48LR-1550

0.56

26.80

91.50

-8 a -28

+3 a -2

OC48IR-1310 Qualquer Slot

0.77

37.20

127.01

0 a -18

0 a -5

OC48LR-1550 Qualquer Slot

0.77

37.20

127.01

-8 a -28

+3 a -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

-9 a -27

0 a -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

-8 a -28

0 a -2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

-10 a -19

+10 a +7

Informações Relacionadas

- Catálogo de produtos Cisco ONS 15454

- Visão geral do produto: Cisco ONS 15454

- Data Sheet: Placas de interface Ethernet Cisco ONS 15454

- Data Sheet: Placa Cisco ONS 15454 TCC+

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems