Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Conventions

Substitua o painel da interface do alarme

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como alterar a placa do painel de interface de alarme (AIP) em um sub-bastidor Cisco ONS 15454.

Cuidado: os circuitos Ethernet provisionados multiplaca (com ponto) que terminam em placas E-series não são reparados e esses circuitos específicos precisam ser excluídos e criados. Isso se aplica a todas as versões de software de 2.2.0 a 4.6 (no momento da edição deste procedimento).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Background

O AIP armazena o endereço MAC do nó 15454. Esse endereço serve como referência para todos os circuitos. Se você alterar o AIP, isso significa que você altera o endereço MAC desse nó e esse novo endereço deve ser atualizado no banco de dados da lista de circuitos.

A placa AIP está localizada abaixo da tampa inferior do backplane, como mostrado aqui:

Antes de executar este procedimento:

- Certifique-se de executar este procedimento durante uma janela de manutenção, pois ele pode afetar o serviço.

- Verifique se você tem um backup de banco de dados e se a lista de circuitos está salva no computador.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Substitua o painel da interface do alarme

Conclua estes passos:

1. Obtenha o endereço MAC antigo do nó em questão (pode ser zero).

Observação: o endereço MAC é exibido na guia Provisionamento no nível do nó > Rede.

2. Altere a placa AIP nesse nó.

A seção inferior do backplane ONS 15454 é coberta por um protetor plástico transparente, que é sustentado no lugar por cinco parafusos de 6 a 32 x 1/2 polegadas. Siga estes passos para remover isto:

1. Remova a tampa plástica transparente do AIP.

2. Desparafuse os dois parafusos que seguram o AIP no lugar.

3. Segure o painel em cada lado.

4. Com cuidado, remova o painel do backplane.

5. Remova o cabo de alimentação do conjunto da bandeja do ventilador.

6. Conecte o cabo de alimentação do conjunto da bandeja do ventilador ao novo AIP.

7. Coloque o novo AIP no backplane, conectando o painel ao backplane usando o conector Deutsche Industrie-Norm (DIN).

8. Substitua os parafusos que fixam o painel ao backplane.

3. Redefina as placas Timing, Communication e Control Plus (TCC+) uma de cada vez.

Observação: aguarde até que a primeira placa TCC+ seja completamente reativada em serviço sem alarmes e redefina a segunda placa TCC+.

4. Saia e reinicie o Cisco Transport Controller (CTC).

5. Aguarde até que a descoberta do circuito seja concluída e todos os circuitos estejam "ativos", exceto os que precisam de reparo.

Observação: se você não concluiu todas essas etapas, o reparo não foi bem-sucedido.

6. Repare os circuitos. No menu CTC, selecione Ferramentas > Circuitos de reparo. Esta janela é exibida:

7. Clique em Next.

Escolha o nó onde você substituiu a placa AIP.

8. Insira o endereço MAC antigo (da etapa 1) e o novo endereço MAC (você pode vê-lo na visualização do nó, Provisionamento > Rede) da nova placa AIP.

Aqui está um exemplo:

9. Clique em Next.

Esta janela é exibida:

10. Clique em Concluir para concluir o procedimento.

Verificar

Verifique a lista de circuitos para verificar o resultado. Todos os itens devem ter status "ativo".

Observação: talvez seja necessário aguardar um pouco antes de verificar isso. Isso depende de quantos nós há na rede.

Troubleshoot

Se algo der errado em qualquer ponto durante esse processo, entre em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC) para obter assistência adicional.

Informações Relacionadas

- Página de suporte à tecnologia óptica

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems