Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Consumo máximo de energia do ONS15454 MSPP

Chassi NEBS3/NEBS3E

Chassi ANSI

Consumo de energia por placa

Chassi NEBS3/NEBS3E

Chassi ANSI

Carga térmica máxima

Chassi NEBS3/NEBS3E

Chassi ANSI

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o consumo total de energia e a carga térmica máxima da ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP). Ele também explica os níveis de consumo de energia do equipamento e fornece informações para o planejamento de possíveis interrupções de energia.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware:

- Cisco ONS 15454 MSPP com um chassi NEBS 3/NEBS3E

- Cisco ONS 15454 MSPP com um chassi do American National Standards Institute (ANSI)

- Plataforma de transporte multisserviço (MSTP - Multiservice Transport Platform) Cisco ONS 15454

Os chassis ANSI e NEBS podem ser identificados pela etiqueta dentro da porta no lado esquerdo.

As informações apresentadas neste documento foram fornecidas do Manual de Referência Cisco ONS 15454, Release 4.1 e 4.5.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Consumo máximo de energia do ONS15454 MSPP

Chassi NEBS3/NEBS3E

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR

1310 HS, 10 E100T-12

Chassi ANSI

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192

LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

Consumo de energia por placa

Esta tabela fornece informações de consumo de energia para placas individuais no ONS 15454.

Tabela 1 - Consumo de energia da placa

Placa

Consumo aproximado de energia

Níveis de Fiber Light

AMPS

Watts

BTU/hora

Nível Rx

Nível Tx

ANSI: Max. Desenhe com placas

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E: Max. Desenhe com placas

18.00

863.85

2947.58

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA

1.14

55.00

187.67

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA2

1.21

58.00

198.00

BANDEJA DO VENTILADOR: FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I (incluindo AEP)

0,17

8.00

27.30

DS1-14 e DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12 e DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3-12E e DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-12 e E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2 e E1000-2-G (incluindo GBICs)

1.11

53.50

182.67

G1000-4 e G1K4 (incluindo GBICs)

1.31

63.00

215.11

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

Máx. - Mín.

Máx. - Mín.

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8 a -28

-8 a -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8 a -28

-8 a -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8 a -28

-8 a -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8 a -28

+2 a -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8 a -28

+2 a -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 a -30

-8 a -15

Alta velocidade de OC48IR-1310

0.67

32.20

109.94

0 a -18

0 a -5

Alta velocidade de OC48LR-1550

0.56

26.80

91.50

-8 a -28

+3 a -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0 a -18

0 a -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8 a -28

+3 a -2

OC48ELR-ITU 100 GHz

0.65

31.20

106.53

-9 a -27

0 a -2

OC48ELR-ITU 200 GHz

0.65

31.20

106.53

-8 a -28

0 a -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1 a -11

-1 a -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 a -14

+2 a -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 a -19

+10 a +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 a -22

+6 a +3

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

Consulte a documentação

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

Consulte a documentação

TXP_MR_2.5G e TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

Consulte a documentação

OSCM

Nominal

0.48

23.00

78.48

Consulte a documentação

Máximo

0.54

26.00

88.71

Consulte a documentação

OSC-CSM

Nominal

0.50

24.00

81.89

Consulte a documentação

Máximo

0.56

27.00

92.12

Consulte a documentação

OPT-PRE

Nominal

0.56

30.00

102.36

Consulte a documentação

Máximo

0.81

39.00

133.07

Consulte a documentação

OPT-BST

Nominal

0.63

30.00

102.36

Consulte a documentação

Máximo

0.81

39.00

133.07

Consulte a documentação

32 MUX-O

Nominal

0.33

16.00

54.59

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

32 DMX-O

Nominal

0.33

16.00

54.59

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

4MD-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

AD-1C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

AD-2C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

AD-4C-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

AD-1B-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

AD-4B-xx.x

Nominal

0,35

17.00

58.00

Consulte a documentação

Máximo

0.52

25.00

85.30

Consulte a documentação

Chassi NEBS3/NEBS3E

Por exemplo, um ONS 15454 equipado com chassi NEBS3/NEBS3E e essa configuração, que cria o máximo de empate:

- Duas placas de Temporização de Comunicação e Controle+ (TCC+).

- Duas placas Cross Connect-Virtual Tributary (XC-VT).

- Dez placas E100T-12.

- Duas operadoras ópticas (OC)48 de alcance intermediário (IR) 1310.

- Um controlador de interface de alarme (AIC).

De acordo com o consumo normal da Tabela 1, essa configuração teria este consumo de energia: (2 x 9,82W) + (2 x 34,40W) + (10 x 65,00W) + (2 x 32,20W) + 6,01W = 806,85W + 55W (bandeja do ventilador) = 863,85W.

Chassi ANSI

Por exemplo, um ONS 15454 equipado com chassi ANSI e esta configuração, que cria o máximo de empate:

- Duas placas TCC2.

- Duas placas XC10G.

- Dez placas E100T-G.

- Dois modos de transferência síncrona/de longo alcance (LR/STM) OC192 LH 1550.

- Uma AIC-I.

De acordo com o consumo normal da Tabela 1, essa configuração tem este consumo de energia: (2 x 26,00W) + (2 x 78,60W) + (10 x 65,00W) + (2 x 72,20W) + 8,00W = 1011,60W + 95W (FTA3) = 1106,60W.

Carga térmica máxima

Dado que a potência de entrada acaba por ser o calor, utilize esta fórmula para determinar a carga térmica máxima do sub-bastidor ONS 15454:

Watts = BTUs/hr x 0.2930711

A carga térmica em uma prateleira totalmente carregada depende das placas na prateleira e de seus requisitos de energia.

Chassi NEBS3/NEBS3E

De acordo com as especificações acima, um único gabinete ONS 15454 NEBS3 pode exigir até 863,85 watts de potência. Com a fórmula fornecida, a carga térmica máxima de um único gabinete ONS 15454 NEBS3 é de 2947.58 BTUs (Basic Transmission Units, Unidades de Transmissão Básica) por hora (arredondada para o segundo lugar).

Chassi ANSI

De acordo com as especificações acima, um único chassi ONS 15454 ANSI pode exigir até 1106,60 watts de potência. Com a fórmula fornecida, a carga térmica máxima de um único gabinete ONS 15454 ANSI é de 3775,87 BTUs por hora (arredondada para o segundo lugar).

Informações Relacionadas

- Plataforma de provisionamento multisserviço Cisco ONS 15454 SDH

- Manual de referência Cisco ONS 15454, versão 4.1 e 4.5

- Perguntas mais freqüentes sobre o Cisco ONS 15454

- Dados técnicos do Cisco ONS 15400 Series

- Avisos de campo do Cisco ONS 15400 Series

- Recursos de suporte de rede óptica

- Suporte Técnico - Cisco Systems