Contents

Etapas para validar o emparelhamento do servidor NTP

associação de cliente NTP

Verificar a data atual

Verificar o status do daemon NTP

Alterar a configuração do NTP

Validar configuração NTP

Vulnerabilidade do modo NTP 6

Opção #1: Uso de listas de acesso

Opção #2: Do arquivo ntp.conf

Introdução

Este documento descreve como validar a configuração, alterar e solucionar problemas do serviço NTP. Aplicável para trilhas de software Cyber Vision Center 2.x, 3.x, 4.x.

Etapas para validar o emparelhamento do servidor NTP

ntpq -c peer <peer device IP>

Com a troca de tráfego (peering), o centro tem seu tempo de folga em um dispositivo par, como um roteador ou um Gateway na rede.

associação de cliente NTP

A associação NTP mostra o status das associações do cliente para cada servidor NTP.

ntpq -c associations <dispositivo onde a hora é sincronizada>

Saída de exemplo:

Exemplo: problema ao mostrar falha com resolução de nome

***Can't find host peer

server (local      remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

===========================================================================================

localhost.lo *LOCAL(0)        .LOCL.          10 l    -   64  377    0.000    0.000   0.000

Verificar a data atual

cv-admin@Center:~$ date

Tue Jul 11 18:01:05 UTC 2023

Verificar o status do daemon NTP

systemctl status ntp

Alterar a configuração do NTP

sbs-timeconf -h to learn about the commands to tune NTP on the center.

sbs-timeconf -s with IP or hostname.

Após as alterações, reinicie o serviço ntp com o seguinte comando:

Validar configuração NTP

cat /data/etc/ntp.conf

Vulnerabilidade do modo NTP 6

Há duas opções para resolver isso.

Opção #1: Uso de listas de acesso

1. Crie o arquivo rc.local em /data/etc com esta regra (somente em eth0 se a implantação tiver uma implementação de interface única ou em eth1 para interface dupla). Exemplos de regras abaixo:

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp --dport 123 -j DROP

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp -s X.X.X.X -d 169.254.0.10 --dport 123 -j ACCEPT

No comando acima, X.X.X.X é o endereço IP do servidor NTP autorizado. Se você tiver vários servidores NTP, poderá adicionar regras de Aceitação para cada servidor NTP autorizado usado na solução.

2. Reinicie o seu centro

Opção #2: Do arquivo ntp.conf

1. No arquivo /data/etc/ntp.conf, adicione essas duas linhas à configuração existente

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

2- Reinicie o serviço ntp usando o comando "systemctl restart ntp"

As duas opções também podem ser combinadas para melhorar a segurança do NTP.