目录

- 电源电压警告

- ICSeverity

- 影响

- 描述

- SyslogMessage

- MessageSample

- 产品系列

- Regex

- 建议

- 命令

电源电压警告

ICSeverity

4 — 警告

影响

无服务影响。

描述

导致此问题的原因有几个，其中许多是表面性的。

首先：如果看到系统日志0、-1或65535报告的毫电压(mV)值，请运行CLI show platform，并在CPLD Version列中查找大数字的最后两个数字。对于ISR4431和4451路由器，如果最后两个CPLD编号为38或以下，则可能是因为外观缺陷，可通过FPGA/CPLD软件升级来解决。 对于ISR4461路由器，如果最后两个CPLD编号为40或以下，则可能是因为外观缺陷所致，可通过FPGA/CPLD升级解决。 注意，此固件与运行的Cisco IOS® XE版本无关。最新的FPGA/CPLD映像可在您的平台的Cisco IOS® XE硬件可编程设备软件下载页面中找到。

第二：运行17.6.1或更高版本的路由器，如果其电源已插入机箱，但未插入活动电源，则可以每5分钟看到一次此消息。从17.6.1开始，如果存在此电源条件，日志记录行为更改为每5分钟打印一次此消息。

第三：可以安装测量电源性能的内部监控系统。物理重新拔插电源可以清除某些平台的状况。如果在物理重新拔插后情况持续出现，则必须对机箱进行硬件重新通电，并且任何组件或电源至少停电30秒。

最后：如果在至少30秒无电的硬重启后错误仍然存在，则可能是真正的硬件故障，并且可能需要硬件更换。有关任何其他问题、问题或故障排除帮助，请联系Cisco TAC。

SyslogMessage

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

MessageSample

Jan 18 35:04:00 <> : %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: V: PEM Out, Location: P0, State: Warning, Reading: 0 mV THIS IS A SAMPLE MESSAGE

产品系列

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- Cisco Catalyst 8300系列边缘平台

- Cisco Catalyst 8500系列边缘平台

Regex

不适用

建议

导致此问题的原因有几个，其中许多是表面性的。

首先：如果看到系统日志0、-1或65535报告的毫电压(mV)值，请运行CLI show platform，并在CPLD Version列中查找大数字的最后两个数字。 — 对于ISR4431和4451路由器，如果最后两个CPLD编号为38或以下，则可能是因为外观缺陷，可通过FPGA/CPLD软件升级解决。 — 对于ISR4461路由器，如果最后两个CPLD编号为40或以下，则这可能是由外观缺陷造成的，可通过FPGA/CPLD升级解决。 — 请注意，此固件与运行的Cisco IOS XE版本无关。最新的FPGA/CPLD映像可在您的平台的Cisco IOS XE硬件可编程设备软件下载页面中找到。

第二：运行17.6.1或更高版本的路由器，如果其电源已插入机箱，但未插入活动电源，则可以每5分钟看到一次此消息。 — 从17.6.1开始，如果存在此电源条件，日志记录行为更改为每5分钟打印一次此消息。

第三：可以安装测量电源性能的内部监控系统。 — 以物理方式重新安放电源可以清除某些平台的状况。 — 如果在物理重新拔插后情况持续出现，则必须执行机箱的硬电源重新通电，同时任何组件或电源至少要有30秒不能通电。

最后：如果在至少30秒无电的硬重启后错误仍然存在，则可能是真正的硬件故障，并且可能需要硬件更换。有关任何其他问题、问题或故障排除帮助，请联系Cisco TAC。

命令

#show version

#show platform

#show logging

#show environment

#show redundancy

#show facility-alarm status

#show platform diag

#show inventory