目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

ONS15454 MSPP的最大功耗

NEBS3/NEBS3E机箱

ANSI机箱

每个卡的功耗

NEBS3/NEBS3E机箱

ANSI机箱

最大热量负载

NEBS3/NEBS3E机箱

ANSI机箱

相关信息

简介

本文档介绍ONS 15454多服务调配平台(MSPP)的总功耗和最大热负载。 它还解释了设备的功耗级别，并为规划可能的停电提供了信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件版本：

- 带网络设备构建系统(NEBS)3/NEBS3E机箱的Cisco ONS 15454 MSPP

- Cisco ONS 15454 MSPP，带美国国家标准学会(ANSI)机箱

- Cisco ONS 15454多业务传输平台（MSTP）

ANSI和NEBS机箱可以通过左侧门内的标签进行标识。

本文档中提供的信息来自Cisco ONS 15454参考手册4.1和4.5版。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

ONS15454 MSPP的最大功耗

NEBS3/NEBS3E机箱

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR

1310 HS, 10 E100T-12

ANSI机箱

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192

LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

每个卡的功耗

下表提供ONS 15454中各卡的功耗信息。

表1 — 卡功耗

卡

近似功耗

光纤光强度

安培

瓦

BTU/小时

接收级别

Tx级别

ANSI:最大值.用卡片绘制

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E:最大值.用卡片绘制

18.00

863.85

2947.58

风扇盘:FTA

1.14

55.00

187.67

风扇盘:FTA2

1.21

58.00

198.00

风扇盘:FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I（包括AEP）

0.17

8.00

27.30

DS1-14和DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12和DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3-12E和DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-12和E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2和E1000-2-G（包括GBIC）

1.11

53.50

182.67

G1000-4和G1K4（包括GBIC）

1.31

63.00

215.11

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

最大 — 最小

最大 — 最小

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8到-28

-8到-15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8到-28

-8到-15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8到-28

-8到-15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8到-28

+2到-3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8到-28

+2到-3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 到 -30

-8到-15

OC48IR-1310高速

0.67

32.20

109.94

0到-18

0到-5

OC48LR-1550高速

0.56

26.80

91.50

-8到-28

+3到-2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0到-18

0到-5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8到-28

+3到-2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 到 -27

0到-2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8到-28

0到-2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1 到 -11

-1 到 -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 到 -14

+2 到 -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 到 -19

+10 到 +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 到 -22

+6 到 +3

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

请参阅文档

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

请参阅文档

TXP_MR_2.5G和TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

请参阅文档

OSCM

额定

0.48

23.00

78.48

请参阅文档

最大

0.54

26.00

88.71

请参阅文档

OSC-CSM

额定

0.50

24.00

81.89

请参阅文档

最大

0.56

27.00

92.12

请参阅文档

OPT-PRE

额定

0.56

30.00

102.36

请参阅文档

最大

0.81

39.00

133.07

请参阅文档

OPT-BST

额定

0.63

30.00

102.36

请参阅文档

最大

0.81

39.00

133.07

请参阅文档

32 MUX-O

额定

0.33

16.00

54.59

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

32 DMX-O

额定

0.33

16.00

54.59

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

4MD-xx.x

额定

0.35

17.00

58.00

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

AD-1C-xx.x

额定

0.35

17.00

58.00

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

AD-2C-xx.x

额定

0.35

17.00

58.00

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

AD-4C-xx.x

额定

0.35

17.00

58.00

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

AD-1B-xx.x

额定

0.35

17.00

58.00

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

AD-4B-xx.x

额定

0.35

17.00

58.00

请参阅文档

最大

0.52

25.00

85.30

请参阅文档

NEBS3/NEBS3E机箱

例如，配备NEBS3/NEBS3E机箱和此配置的ONS 15454，可创建最大功耗：

- 两个计时通信和控制+(TCC+)卡。

- 两个交叉连接虚拟支路(XC-VT)卡。

- 10张E100T-12卡。

- 两个光载波(OC)48中距(IR)1310。

- 一个报警接口控制器(AIC)。

根据表1中的正常功耗，此配置将具有以下功耗：（2 x 9.82瓦）+（2 x 34.40瓦）+（10 x 65.00瓦）+（2 x 32.20瓦）+ 6.01瓦= 806.85瓦+ 55瓦（风扇托架）= 863.85瓦。

ANSI机箱

例如，配备ANSI机箱的ONS 15454和此配置，可创建最大绘图：

- 两个TCC2卡。

- 两个XC10G卡。

- 10个E100T-G卡。

- 两个OC192长距离/同步传输模式(LR/STM)64 LH 1550。

- 一个AIC-I

根据表1中的正常功耗，此配置具有以下功耗：(2 x 26.00W)+(2 x 78.60W)+(10 x 65.00W)+(2 x 72.20W)+ 8.00W = 1011.60W + 95W(FTA3)=1106.60瓦

最大热量负载

鉴于输入功率最终以热的形式出现，请使用以下公式确定ONS 15454机架的最大热负荷：

Watts = BTUs/hr x 0.2930711

满载机架上的热负载取决于机架中的卡及其电源要求。

NEBS3/NEBS3E机箱

根据上述规格，单个ONS 15454 NEBS3机箱最多需要863.85瓦的功率。根据给定公式，单个ONS 15454 NEBS3机箱的最大热负载为每小时2947.58基本传输单元(BTU)（四舍五入到第二位）。

ANSI机箱

根据上述规格，单个ONS 15454 ANSI机箱最多需要1106.60瓦的功率。根据给定公式，单个ONS 15454 ANSI机箱的最大热负荷为每小时3775.87 BTU（四舍五入到第二位）。

相关信息

- 思科ONS 15454 SDH多服务调配平台

- Cisco ONS 15454参考手册，版本4.1和4.5

- Cisco ONS 15454 常见问题

- Cisco ONS 15400系列产品手册

- 思科ONS 15400系列现场通知

- 光纤网络支持资源

- 技术支持 - Cisco Systems