目标

以太网供电(PoE)是一种功能，用于管理通过铜缆连接的用电设备的电力分配，而不会干扰网络流量。PoE设置页允许您在指定端口上启用PoE。它还允许为端口提供电源优先级。

必须先配置PoE属性，然后才能完成此配置。有关详细信息，请参阅文章“PoE Properties on Sx500 Series Stackable Switches（Sx500系列可堆叠交换机上的PoE属性）”。

本文介绍如何配置以太网供电(PoE)设置和在Sx500系列堆叠式交换机上显示数据。

适用设备

· Sx500系列PoE可堆叠交换机

软件版本

•v1.2.7.76

PoE设置

步骤1.登录交换机上的Web配置实用程序，然后选择Port Management > PoE > Settings。“设置”页面打开：

步骤2.从Filter字段的Interface Type下拉列表中选择要配置的接口类型。

步骤3.单击要修改的端口的单选按钮，然后单击“编辑”。

步骤4.（可选）从Unit/Slot和Port下拉列表中选择要配置的端口。

·设备/插槽 — 从设备/插槽下拉列表中选择堆叠成员插槽。

·端口 — 从端口下拉列表中选择要配置的端口。这仅影响所选的单个端口。

步骤5.在PoE Administrative Status字段中选择Enable，为所选端口启用PoE。

步骤6.在Power Priority Level字段中，点击所需优先级的单选按钮。如果功率有限，则优先级较低的端口可能被拒绝通过优先级较高的端口供电。

步骤7.如果在“PoE属性”页上选择了“端口限制功率模式”，请在“管理功率分配”字段中输入已分配功率的值（以毫瓦为单位）。

步骤8.如果在“PoE属性”页上选择了“类限制功率模式”，则类号将显示在“类”字段中。类决定功率级别。

· 0类 — 端口提供15.4瓦的最大功率。

· 1类 — 端口提供4.0瓦的最大功率。

· 2类 — 端口提供7.0瓦的最大功率。

· 3类 — 端口提供15.4瓦的最大功率。

·第4类 — 端口提供30瓦的最大功率。

这些字段显示端口的统计信息。

·最大功率分配 — 允许到所选端口的最大功率（以毫瓦为单位）。

·功耗 — 连接到所选端口的受电设备使用的功率量（以毫瓦为单位）。

·过载计数器 — 端口上发生电源过载的次数。

·短计数器 — 端口出现电源短缺的次数。

·拒绝计数器 — 连接的设备被拒绝电源的次数。

·无计数器 — 因未检测到设备而停止连接设备电源的次数。

·签名计数器无效 — 从连接的设备收到无效签名的次数。

步骤9.单击“应用”。