目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

ONS 15454 MSPP的最大功耗

NEBS3/NEBS3E

ANSI

最大熱負荷

NEBS3/NEBS3E

ANSI

相關資訊

簡介

本檔案介紹ONS 15454 SONET多重服務布建平台(MSPP)的總功耗和最大熱負荷。 本文檔還說明了裝置的功耗水準，並提供針對可能的停電進行計畫的資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS15454 MSPP，帶NEBS3/NEBS3E機箱

- Cisco ONS15454 MSPP，帶ANSI機箱

- Cisco ONS15454 MSTP

本檔案中的資訊是根據Cisco ONS 15454參考手冊4.6版和Cisco ONS 15454參考手冊6.0版。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

ONS 15454 MSPP的最大功耗

以下是NEBS3/NEBS3E機箱的最大功耗：

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12

以下是ANSI機箱的最大功耗：

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

表1 — 卡功耗

近似功耗

光纖照明級別

********卡*********

安培

瓦

BTU/小時

Rx級別

Tx級別

ANSI:最大使用卡繪製

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E:最大使用卡繪製

18.00

863.85

2947.58

風扇托架：FTA

1.14

55.00

187.67

風扇托架：FTA2

1.21

58.00

198.00

風扇托架：FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

XC-VXC-10G

1.4

67.00

288.62

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

TCC2P

0.56

27.00

92.2

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I(包括AEP)

0.17

8.00

27.30

DS1-14和DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS1/E1-56

0.76

36.00

124.97

DS3-12和DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3/EC1-48

0.58

30.00

95.6

DS3-12E和DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3i-N-12

0.63

30.00

102.4

DS3XM-12多路複用器

0.71

34.00

116.1

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

FC_MR-4

1.25

60.00

212.00

E100T-12和E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2和E1000-2-G（包括GBIC）

1.11

53.50

182.67

G1000-4和G1K4（包括GBIC）

1.31

63.00

215.11

CE-100T-8

1.10

53.14

181.3

ML100X-8

1.35

65.00

221.93

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

最大 — 最小

最大 — 最小

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8到–28

-8到–15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8到–28

-8到–15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8到–28

-8到–15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8到–28

+2到–3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8到–28

+2到–3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8到–30

-8到–15

OC48IR-1310高速

0.67

32.20

109.94

0到–18

0到–5

OC48LR-1550高速

0.56

26.80

91.50

-8到–28

+3到–2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0到–18

0到–5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8到–28

+3到–2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9到–27

0到–2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8到–28

0到–2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1到–11

-1到–6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1到–14

+2到–1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10到–19

+10到+7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9到–22

+6到+3

OC192SR1/STM64IO短距離和OC-192/STM64任意距離[1]

0.83

40.00

136.49

SFP、XFP和GBIC規格

15454_MRC-12

0.79

38.00

129.66

SFP、XFP和GBIC規格

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

請參閱文檔

TXP_MR_10E

標稱1.11最大1.04

標稱40最大50

標稱136.6最大170.7

請參閱文檔

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

請參閱文檔

MXP_2.5G_10E

標稱1.11最大1.04

標稱40最大50

標稱136.6最大170.7

請參閱文檔

MXP_MR_2.5G和MXPP_MR_2.5G

標稱1.04最大1.25

標稱50最大60

標稱170.7最大204

請參閱文檔

TXP_MR_2.5G和TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

請參閱文檔

OSCM

額定

0.48

23.00

78.48

請參閱文檔

最大

0.54

26.00

88.71

OSC-CSM

額定

0.50

24.00

81.89

請參閱文檔

最大

0.56

27.00

92.12

OPT-PRE

額定

0.56

30.00

102.36

請參閱文檔

最大

0.81

39.00

133.07

OPT-BST

額定

0.63

30.00

102.36

請參閱文檔

最大

0.81

39.00

133.07

32 MUX-O

額定

0.33

16.00

54.59

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

32 DMX-O

額定

0.33

16.00

54.59

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

32DMX

標稱0.31最大0.52

標稱15最大25

標稱51.21最大85

4MD-xx.x

額定

0.35

17.00

58.00

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

AD-1C-xx.x

額定

0.35

17.00

58.00

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

AD-2C-xx.x

額定

0.35

17.00

58.00

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

AD-4C-xx.x

額定

0.35

17.00

58.00

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

AD-1B-xx.x

額定

0.35

17.00

58.00

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

AD-4B-xx.x

額定

0.35

17.00

58.00

請參閱文檔

最大

0.52

25.00

85.30

32WSS

標稱1.04最大1.35

標稱50最大65

標稱170最大221

NEBS3/NEBS3E

例如，考慮配備NEBS3/NEBS3E機箱的ONS 15454以及以下配置：

- 兩個計時通訊和控制+(TCC+)卡

- 兩個交叉連線虛擬支路(XC-VT)卡

- 十張E100T-12卡

- 兩個OC48 IR 1310

- 一個AIC

根據表1中的正常消耗，此類ONS 15454具有此功率消耗:

(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W

= 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W

ANSI

例如，考慮配備ANSI機箱的ONS 15454以及此配置：

- 2個計時通訊與控制2(TCC2)卡

- 兩個交叉連線–10G(XC10G)卡

- 十張E100T-G卡

- 兩個OC192 LR/STM64 LH 1550

- 一個AIC-I

根據表1中的正常消耗，此類ONS 15454具有此功率消耗:

(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W

= 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W

最大熱負荷

鑑於輸入功率最終會以熱量形式出現，請使用此公式確定ONS 15454機架的最大熱負荷：

Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711

滿載機架上的熱負荷根據機架中的卡及其電源要求而變化。

NEBS3/NEBS3E

根據NEBS3/NEBS3E一節中的規格，單台ONS 15454 NEBS3機箱最多需要863.85瓦的功率。根據給定的公式，單個ONS 15454 NEBS3機箱的最大熱負荷為每小時2947.58基本傳輸單位(BTU)（四捨五入到第二位）。

ANSI

根據ANSI一節中的規格，單一ONS 15454 ANSI機箱最多需要106.60瓦的功率。根據給定的公式，單個ONS 15454 ANSI機箱的最大熱負荷為每小時3775.87 BTU（四捨五入到第二位）。

相關資訊

- ONS 15400系列支援頁面

- 光纖網路產品支援頁面

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems