目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

電源規格表

相關資訊

簡介

本檔案提供Cisco ONS 15454多重服務布建平台(MSPP)的電源規格。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco ONS 15454 MSPP。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

電源規格表

卡

近似功耗

光纖照明級別

安培

瓦

每小時BTU

Rx級別

Tx級別

最大使用卡繪製

22.63

1088.64

3714.59

風扇托架：FTA2

1.21

58.00

198.00

風扇托架：FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.28

13.00

46.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I

0.17

8.00

27.30

DS1-14

0.26

12.60

43.02

DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12E

0.79

38.20

130.43

DS3N-12E

0.79

38.20

130.43

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2-G，含GBIC

1.11

53.50

182.67

G1000-4，含GBIC

1.31

63.00

215.11

最大 — 最小

最大 — 最小

OC3IR4-1310

0.40

13.20

65.56

-8到–28

-8到–15

OC12IR-1310

0.23

10.90

37.22

-8到–28

-8到–15

OC12LR-1310

0.25

9.28

41.00

-8到–28

+2到–3

OC12LR-1550

0.19

9.28

31.68

-8到–28

+2到–3

OC12IR4-1310

0.58

28.00

100.00

-8到–30

-8到–15

OC48IR-1310高速

0.67

32.20

109.94

0到–18

0到–5

OC48LR-1550高速

0.56

26.80

91.50

-8到–28

+3到–2

OC48IR-1310任意插槽

0.77

37.20

127.01

0到–18

0到–5

OC48LR-1550任意插槽

0.77

37.20

127.01

-8到–28

+3到–2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9到–27

0到–2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8到–28

0到–2

OC192LR-1550

1.50

72.20

246.52

-10到–19

+10到+7

相關資訊

- Cisco ONS 15454產品目錄

- 產品概述：Cisco ONS 15454

- 產品介紹：Cisco ONS 15454乙太網路介面卡

- 產品介紹：Cisco ONS 15454 TCC+卡

- 技術支援與文件 - Cisco Systems