目錄

簡介

檢查和清潔至關重要

一般提醒和警告

提醒

警告

最佳實踐

一般檢查和清潔程式

常規清潔流程

聯結器檢查技術

工具

豬尾和接插線的清潔技術

乾洗技術：墨盒和袖珍型清潔器

工具

乾法清潔技術：無毛濕巾

工具

乾洗：無毛棉籤

工具

濕式清洗技術：無毛濕巾

工具

隔板及貯器的清洗技術

乾洗：無毛棉籤

工具

濕清潔：無毛拭子

工具

特定於供應商的清潔技術

3M OGI隔板清潔技術（乾和濕）

工具

附錄A — 聯結器型別 — 檢查和清潔交叉參考圖表

附錄B — 汙染狀況影象示例

附錄C — 聯結器定義和說明

附錄D — 聯結器及附件示例

簡介

本文檔介紹光纖連線的檢查和清潔過程。每個光纖聯結器在配合之前都必須進行檢查和清洗。

本文檔中的過程介紹了用於光纖連線的光纜、隔離壁和介面卡的基本檢驗技術和清洗過程。

附註：本文檔供服務人員、現場服務技術人員和硬體安裝人員使用。

檢查和清潔至關重要

清潔的光纖元件是光纖裝置之間連線品質的要求。對光纖系統進行維護最基本和最重要的步驟之一是清潔光纖裝置。

光纖連線中的任何汙染都會導致元件故障或整個系統故障。即使是微小的塵埃粒子也會對光學連線造成各種問題。部分或全部阻塞核心的粒子會產生強烈的反射，這可能導致鐳射系統的不穩定。夾在兩個纖維面之間的灰塵顆粒會劃傷玻璃表面。即使粒子僅位於包層或端面的邊緣，它也會導致纖芯之間的氣隙或不對齊，從而顯著降低光訊號。

- 單模核上的一顆1微米塵埃粒子可以阻擋高達1%的光線（0.05dB的損失）。

- 9微米顆粒仍然太小，沒有顯微鏡看不到，但是它可以完全阻塞纖芯。這些汙染物可能比灰塵顆粒更難以除去。

相比之下，普通人的頭髮直徑為50至75微米，是普通人的八倍。因此，即使灰塵可能看不到，它仍然存在於空氣中，並可能沈積在聯結器上。除灰塵外，還必須清除端面的其他型別的汙染。這些材料包括：

- 油類，常來自人手

- 薄膜殘渣，從空氣中的蒸汽中冷凝出來

- 粉狀塗層，在水或其它溶劑蒸發後留下

這些汙染物可能比灰塵顆粒更難以清除，如果不清除它們也會對裝置造成損壞。

注意：現在用於通訊系統的高功率鐳射器已經使用了，如果在鐳射開啟的同時阻斷纖芯，任何汙染物都可以被燒入光纖端面。此燒錄可能損壞光學表面，使其無法進行清潔。

清潔光纖元件時，請始終小心完成步驟中的步驟。目標是消除任何灰塵或汙染，並為光纖連線提供清潔的環境。請記住，檢查、清潔和重新檢查是進行光纖連線之前必須執行的關鍵步驟。

一般提醒和警告

檢查並清除光纖連線之前，請查閱這些提醒和警告。

提醒

- 檢查光纖聯結器、光纖元件或隔板之前，請始終關閉任何鐳射源。

- 請務必確保電纜兩端均已斷開，或者卡或可插拔接收器已從機箱中拆除。

- 在您所在區域有需要時始終佩戴適當的安全眼鏡。確保任何鐳射安全眼鏡符合聯邦和州的規定，並與您環境中使用的鐳射匹配。

- 在清潔之前，請始終檢查聯結器或介面卡。

- 建立連線之前，請始終檢查並清潔聯結器。

- 始終使用聯結器外殼插入或拔下光纖。

- 應始終在未插入的光纖聯結器上留有保護蓋。

- 應始終將未使用的保護蓋儲存在可再次密封的容器中，以防止灰塵轉移到纖維上。找到聯結器附近的容器，以方便訪問。

- 始終正確丟棄使用的組織和棉籤。

警告

- 切勿使用酒精或濕式清潔，否則要確保清潔不會在端面留下殘餘物。可能導致裝置損壞。

- 當系統鐳射開啟時，切勿觀察光纖。

- 如果無法檢查，請勿清潔隔板或插座裝置。

- 在未正確接地的情況下切勿觸控產品。

- 切勿使用未經過濾的手持放大鏡或聚焦光纖檢查光纖聯結器。

- 當系統鐳射開啟時，切勿將光纖連線到光纖探頭。

- 切勿觸控光纖聯結器的端面。

- 切勿在光纖電纜上扭動或拉力。

- 切勿重複使用任何紙巾、棉籤或盒式清洗帶。

- 切勿觸控紙巾、拭子或清潔織物的清潔區域。

- 不要觸控任何一塊施了酒精的紙巾或拭子。

- 切勿觸控酒精瓶的分配端。

- 不要在明火或火花周圍使用酒精；酒精是非常易燃的。

最佳實踐

- 應使用可重新密封的容器來儲存所有清潔工具，並將端蓋儲存在單獨的容器中。這些容器的內部必須保持非常清潔，蓋子應保持緊密關閉，以避免在光纖連線期間內容物受到汙染。

- 切勿讓清洗酒精從套圈中緩慢蒸發，因為它會在包層和纖芯上留下殘餘材料。這極難在不進行另一次濕式清潔的情況下進行清潔，並且通常比原始汙染物更難以去除。液體酒精還可以留在小縫隙或腔中，在那裡它可能重新出現。

一般檢查和清潔程式

本節介紹聯結器清潔過程。其他部分提供了有關特定檢查和清潔技術的更多詳細資訊。

常規清潔流程

請完成以下步驟：

1. 使用纖維鏡檢查光纖聯結器、元件或隔板。

2. 如果聯結器髒了，請用乾洗技術對其進行清潔。

3. 檢查接頭。

4. 如果接頭仍髒，請重複執行乾洗技術。

5. 檢查接頭。

6. 如果接頭仍髒，請用濕清潔技術清潔接頭，然後立即用乾清潔技術清潔接頭，以確保端面不留下殘餘物。

附註：對於隔板和插座，建議不要進行濕清潔。可能會損壞裝置。

7. 再次檢查聯結器。

8. 如果仍無法清除汙染物，請重複清潔過程，直到端面清潔。

圖1顯示了聯結器清潔流程。

圖1

附註：切勿使用酒精或濕式清潔，否則要確保清潔不會在端面留下殘餘物。可能導致裝置損壞。

聯結器檢查技術

這種檢測技術使用纖維鏡來觀察端面。

纖維鏡是一種專門用於檢查光纖元件的顯微鏡。纖維鏡應提供至少200倍的總放大率。需要特定介面卡來正確檢查大多數聯結器型別的端面，例如：1.25毫米、2.5毫米或APC聯結器。

工具

- 用於端蓋的清潔、可重新密封的容器

- 纖維鏡

- 隔板探頭

圖2顯示了不同型別的纖維鏡。

圖2

隔板探頭是一種手持纖維鏡，用於檢查隔板、底板或插座埠中的聯結器。它應提供在影片顯示器上顯示的至少200倍的總放大率。還提供手持攜帶型顯示器。需要特定介面卡才能正確檢查大多數聯結器型別的端面。

圖3顯示了具有1.25毫米聯結器的探頭與介面卡端部的手持纖維鏡。

圖3

圖4顯示了兩種型別的手持纖維鏡。

圖4

注意：開始此過程之前，請閱讀提醒和警告。

完成以下步驟以檢查聯結器：

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能會發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護蓋，並儲存在乾淨的可重新密封的容器中。

3. 確認您檢查的聯結器型別，並將適當的檢查介面卡或探頭放在裝置上。

4. 將光纖聯結器插入光纖範圍介面卡，並調整聚焦環，以便看到清晰的端面影象。圖5顯示了清潔的單模式聯結器端面。

圖5

5. 或者，將手持式探頭的尖端放在隔板聯結器中，並調整焦點。

圖6顯示插入隔板連線的手持式探頭。

圖6

6. 在影片顯示器上，確認聯結器端面沒有汙染。

提示：請參見附錄B中的示例 — 汙染條件示例影象中的不同汙染型別的說明。

7. 清潔端面，並根據需要重新檢查。請參閱相應章節：

- 豬尾和接插線的清潔技術

- 隔板及貯器的清洗技術

8. 立即將清潔聯結器插入配對的清潔聯結器，以減少再汙染的風險。

豬尾和接插線的清潔技術

本節介紹用於尾辮和接插線的清潔技術。

附註：沒有已知的清潔方法100%有效；因此，必須將檢查作為清潔過程的一部分包括在內。清潔不當會導致裝置損壞。

乾洗技術：墨盒和袖珍型清潔器

本節介紹使用墨盒和袖珍型清潔器的乾洗技術。

工具

- 墨盒清潔工具：OPTIPOP和CLETOP

- 袖珍式清潔工具：紙盒清洗器

圖7

注意：開始此過程之前，請閱讀提醒和警告。

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能會發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護端蓋，並儲存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纖維鏡檢查聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

4. 如果聯結器髒了，請使用墨盒或袖珍清潔器進行清潔。

- 對於碳粉盒清潔器，按下並按住拇指杆。快門向後滑動並露出新的清潔區域，然後轉到步驟5。

- 對於袖珍型清潔劑，請在一個清潔表面上剝離防護膜，然後進入步驟5。

- 對於手動高級清潔器，從裝置底部拉動清潔材料，直到清潔視窗中出現新條帶，然後轉至步驟5。

5. 輕輕握住光纖尖端，使其貼靠清潔區域。

- 對於單個非APC光纖聯結器，將光纖旋轉一次四分之一圈，90度。

- 對於APC聯結器端面，請保持與端面相同角度的清潔區域。

6. 沿箭頭方向或自上而下輕輕拉光纖尖端，將暴露的清潔區域向下拉。

注意：請勿將光纖擦拭到交換矩陣上，或多次在同一表面上清洗。這可能會汙染或損壞您的聯結器。

- 對於袖珍樣式清潔器，請轉至步驟8。

- 對於具有A型CLETOP的單光纖聯結器，請在第二個清潔插槽中重複清潔過程（步驟5和步驟6）。

7. 如果您使用墨盒型別的清潔器，請釋放拇指拉杆以關閉清潔視窗。

8. 使用纖維鏡再次檢查聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

9. 根據需要重複檢查和清潔過程。

注意：使用後扔掉所有已使用的清潔材料，無論是卡還是材料盒。

乾法清潔技術：無毛濕巾

本節介紹使用無襯墊濕巾的乾洗技術。

工具

- 無絨濕巾，最好是乾淨的房間品質

圖8

注意：開始此過程之前，請閱讀提醒和警告。

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能會發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護端蓋，並儲存在小型可重新密封的容器中。

3. 將紙巾摺疊成約4至8層厚的方形，請參見圖8。

4. 使用纖維鏡檢查聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

如果聯結器髒了，請用無毛線擦拭清潔。

注意：在摺疊過程中，請注意不要用手或擦拭表面汙染清潔區域。

5. 用圖8運動輕輕擦拭擦拭擦拭器中央部分的套圈尖端。

注意：請勿將光纖擦拭抹布。如果這樣做，會造成劃痕和更多的汙染。

6. 對擦除的另一乾淨部分重複圖8的擦除操作。

7. 正確處理擦拭物。

8. 使用纖維鏡再次檢查聯結器。

9. 根據需要重複此過程。

乾洗：無毛棉籤

本節介紹使用無棉籤的乾洗技術。

工具

- 無棉籤，最好是乾淨的房間品質

圖9

注意：開始此過程之前，請閱讀提醒和警告。

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能會發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護端蓋，並儲存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纖維鏡檢查聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

4. 如果接頭髒，請用免棉籤將其清潔。

圖10

5. 輕輕按下，轉動拭子，清潔套管臉。

6. 正確處理拭子。永遠不要重複使用拭子。

7. 使用纖維鏡再次檢查聯結器。

8. 根據需要重複此過程。

濕式清洗技術：無毛濕巾

如果乾式清潔過程沒有清除光纖端面的汙垢，請嘗試濕式清潔方法。

注意：清潔不當會導致裝置損壞。使用異丙醇的主要考慮是它可以完全從聯結器或介面卡上取下。殘留的液體酒精作為在端面上散落汙物的輸送機構。如果允許酒精從套圈中緩慢蒸發，它會在包層和纖芯上留下殘餘材料。這極難在不進行另一次濕式清潔的情況下進行清潔，並且通常比原始汙染物更難以去除。液體酒精還可以留在小縫隙或腔中，在光纖連線過程中它可以在那裡再次出現。

工具

- 99%異丙醇

- 無毛濕巾

圖11

注意：在凹式多光纖聯結器上，確保沒有酒精進入導針孔。酒精可能會在交配時冒出來汙染你的聯絡。

注意：請勿對E-2000或F-3000聯結器進行濕清潔，因為聯結器可能會夾住酒精並重新汙染聯結器。

注意：開始此過程之前，請閱讀提醒和警告。

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能會發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護端蓋，並儲存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纖維鏡檢查聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

4. 將擦拭物摺疊成正方形，厚度約為4至8層。請參閱圖11。

5. 用一滴99%的酒精擦拭一片濕巾。請確保擦拭的一部分保持乾燥。

6. 用圖8動作輕輕擦拭擦拭擦拭巾上酒精濕潤部分的套管針尖。立即對擦拭的乾燥部分重複圖8的擦拭操作，以去除殘留的酒精。（請參見注意）。

注意：請勿將光纖擦拭擦拭擦拭物，否則會造成劃傷。

7. 正確處理擦拭物。不要重複使用擦拭物。

8. 使用纖維鏡再次檢查聯結器。

9. 根據需要重複該過程。

隔板及貯器的清洗技術

插座是指帶有光纖埠的封裝裝置。許多插座裝置使用基於鏡頭的系統，這種系統相對於纖維對汙染不那麼敏感，但如果清潔不當，可能會損壞。如果檢查插座裝置並且無法聚焦於端面塗層，則有透鏡裝置，不應嘗試對其進行清潔。有關端面芯和包層的樣本影象，請參見圖14和圖15。

思科發現，使用棉籤進行清潔並不總是十分有效，即使對於經驗豐富的操作員也是如此。最好是保持光埠獨立，除非觀察到影響汙染的訊號阻塞了核心。在拭子插入過程中，汙染物可能會被推到端面上。

注意：對於隔板和插座，建議不要進行濕清潔。可能會損壞裝置。

務必插入乾淨的配合聯結器，以避免交叉汙染插座側。被汙染的地比鬆散的碎片難清除得多。

請記住，首先檢查並在必要時進行清潔！

乾洗：無毛棉籤

本節介紹使用無棉籤的乾洗技術。

工具

- 無絨棉籤

圖12

注意：在清潔隔板或容器時，切勿在事後檢查它們。實際上，清潔會使端面處於更糟糕的狀態。

注意：開始此過程之前，請閱讀提醒和警告。

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能會發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護端蓋，並儲存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纖維鏡探頭檢查介面卡或隔板中的光纖聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

4. 如果介面卡髒了，根據聯結器套管大小選擇適當的無毛棉籤。

5. 使用纖維鏡探頭再次檢查介面卡中的聯結器。

6. 將乾淨的無毛拭子插入介面卡。請參見圖13。

圖13

7. 將棉籤朝同一方向旋轉幾個完整的旋轉。

8. 正確處理拭子。永遠不要重複使用拭子。

9. 根據需要重複清潔過程。

濕清潔：無毛拭子

注意：清潔不當會導致裝置損壞。使用異丙醇的主要考慮是它可以完全從聯結器或介面卡上取下。殘留的液體酒精作為在端面上散落汙物的輸送機構。如果允許酒精從套圈中緩慢蒸發，它會在包層和纖芯上留下殘餘材料。這極難在不進行另一次濕式清潔的情況下進行清潔，並且通常比原始汙染物更難以去除。液體酒精還可以留在小縫隙或腔中，在光纖連線過程中它可以在那裡再次出現。

注意：在母式多光纖聯結器上，確保沒有酒精進入引導針孔，或者在配對過程中酒精會脫出並汙染您的連線。

工具

- 99%異丙醇

- 無絨棉籤

注意：在清潔隔板或容器時，切勿在事後檢查它們。清洗實際上會使端面的狀況更糟，因為酒精殘留物是最難去除的汙染物之一。

1. 在開始檢查之前，確保已關閉鐳射。

警告：斷開的光纖或聯結器可能發出不可見的鐳射輻射。不要盯著光束看，也不要直接用光學儀器觀看。

2. 拆下保護端蓋，並儲存在小型可重新密封的容器中。

3. 使用纖維鏡檢查聯結器。請參閱聯結器檢查技術部分。

4. 如果乾洗過程沒有清除光纖端面上的汙垢，則放一滴99%的酒精，輕輕潤濕一個新的、無紡布的棉籤。不要把棉籤弄過度。

提示：使用無絨的拭子清洗，之後立即晾乾。確保乾燥棉籤保持乾淨。請參閱注意。

5. 輕輕按壓並轉動被濕拭的拭子，清潔套管表面。

6. 清洗乾淨後，輕輕按壓並轉動第二個拭子（幹的），以乾燥蕨類植物臉上殘留的任何酒精。

7. 正確處理濕拭子和乾拭子。永遠不要重複使用拭子。

8. 再次檢查聯結器。

特定於供應商的清潔技術

由於許多清潔技術的專有性和本文檔的廣泛分發，僅列出部件和文檔編號及應用程式。應聯絡供應商以瞭解詳細資訊。

3M OGI隔板清潔技術（乾和濕）

請參閱工具獲取聯絡資訊。

工具

3M OGI隔板清潔套件(參考3M部件號(FCCS-1020)

如需詳細資訊，請參閱3M Worldwide 。

附錄A — 聯結器型別 — 檢查和清潔交叉參考圖表

附錄B — 汙染狀況影象示例

這些影象描述了各種汙染情況。

插圖

說明

圖14:清潔聯結器

圖14顯示了具有200倍放大倍率的清潔單模陶瓷端面。
附註：有時，核心沒有照明。

圖15:具有可接受遮蔽的清潔多光纖聯結器

圖15顯示了清潔的多模MT聯結器。請注意，沿著包覆層的邊緣存在少量可接受的陰影。
附註：在200倍的放大倍數下，有多個光纖可見，有時候核心沒有照明。

圖16:帶灰塵的聯結器

圖16顯示了帶有塵埃粒子的聯結器，散佈在需要清潔的端面表面。

圖17:液體汙染的聯結器

圖17顯示聯結器有液體汙染，需要清洗。

圖18:液體汙染的聯結器

圖18顯示聯結器有液體汙染，需要清洗。

圖19:帶有酒精殘留汙染的聯結器

圖19顯示帶有需要清潔的酒精殘留物的聯結器。

圖20:液體汙染的聯結器

圖20顯示具有需要清潔的小液滴液體汙染的聯結器。

圖21:帶有乾殘留物的聯結器

圖21顯示帶有需要清潔的乾式殘餘物的聯結器。

圖22:帶有油渣的聯結器

圖22顯示帶有需要清潔的油渣的聯結器。

圖23:帶劃痕的聯結器

圖23顯示帶有劃痕的聯結器。這些劃痕對端面沒有害處，不會清理乾淨。但是，看起來穿過光纖芯的深劃痕可能會導致訊號丟失。

圖24:具有切屑包層和過量環氧的聯結器

圖24顯示接頭損壞的包層。清洗無法移除損壞的塗層。包覆層周圍可以少量環氧樹脂，但是這顯示包覆層周圍有過量環氧樹脂，不能進行清洗。必須更換此聯結器。

圖25:聯結器損壞

圖25顯示一個已經過倒角的1.25 mm套箍。必須更換聯結器。

附錄C — 聯結器定義和說明

聯結器零件或型別

說明

APC（成角度的物理接觸）

這是一種端面為8度角的光纖拋光方式。這種聯結器型別通常由綠色聯結器主體或綠色應變消除罩指示。

背板聯結器

這是一個光纖聯結器，它將PCA的後端連線到機箱的內後壁。

隔板介面卡

這是一個塑膠或金屬外殼，允許兩個光纖聯結器配合。這些裝置通常位於PCA的前面板或背板上。

聯結器

這是一個塑膠或金屬外殼，位於光纖電纜的末端，用於將電纜連線到發射器、接收器或其它電纜。

塗層

這是由低折射率玻璃製成的光纖端面的內部區域。此區域從芯的外邊緣開始，並以直徑125微米的直徑結束。

核心

這是承載和引導大部分光的光纖端面的最中心區域。直徑可為9微米、50微米或62.5微米，這取決於纖維型別。
附註：通常核心可能沒有照明，無法與包層區分。

E2000

這是具有單光纖2.5 mm直徑套圈的光纖聯結器樣式。這種專用聯結器使用金屬套圈，並具有彈簧保護閘門。Diamond， Inc.獨家提供。請參見圖29。

端面

這是光纖聯結器的配合表面。它由玻璃芯和包覆層組成，被陶瓷、塑膠或金屬製成的套圈包圍。始終保護整個區域免受損壞至關重要。

F3000

這是具有單光纖1.25 mm直徑套圈的光纖聯結器樣式。這種專用聯結器使用金屬套圈，並具有彈簧保護閘門。它僅由Diamond， Inc.提供，不能容納在所有LC埠中。

FC

具有單光纖2.5mm直徑套管的光纖聯結器型別。它的特點是有一個鍵控的、螺紋的筒體，用於配合聯結器。請參閱圖28。

套圈

光纖端面的外側部分被精確掏空以保持和對準玻璃包層和纖芯。它通常由絕緣材料例如陶瓷或塑膠製成。它們提供單纖和多纖樣式。

LC

這是具有單纖直徑套圈的光纖聯結器樣式。它的特點是聯結器上1.25毫米的主體有一個獨特的塑膠閂鎖，當配對時提供正的接合。請參閱圖26。

MPO（也稱為MTP）

這是一種帶有多光纖塑膠套圈的光纖聯結器樣式。請參閱圖31。

MU

這是具有單光纖1.25 mm直徑套圈的光纖聯結器樣式。請參閱圖30。

多模光纖

這是一種傳輸或發射多種光模式的光纖。這些纖維通常具有大的纖芯，通常為50或62.5微米。

奧吉

這是一種帶有多光纖塑膠套圈的光纖聯結器樣式。3M， Inc獨佔提供。請參見圖32。

PC（物理接觸）

這是一種光纖拋光方式，具有凸起的圓頂端面。

尾式裝置

這是一個封裝的光學元件，其光纖長度連線到凸形聯結器。

插座裝置

這是一種封裝的光纖元件，帶有凹形埠，通常安裝在前面板上。它們可以在內部使用光纖或光學透鏡，這取決於設計和/或供應商。SFP、XFP、GBIC、XenPAK和SFF都是插座收發器裝置的示例。請參閱圖33。

帶聯結器

這是多光纖聯結器的另一個術語。

SC

這是具有單光纖2.5 mm直徑套圈的光纖聯結器樣式。請參閱圖27。

單模光纖

這是支援一種空間光傳播模式的光纖。這些纖維通常具有9微米纖芯。

ST

這是具有單光纖2.5 mm直徑套圈的光纖聯結器樣式。

UPC（超精緻物理接觸）

這是一種光纖拋光方式，具有凸起的圓頂端面。它經過高度拋光以獲得更高的效能。

附錄D — 聯結器及附件示例

附註：傾斜的物理觸點(APC)聯結器通常具有綠色的聯結器或引導裝置。藍色和其它顏色聯結器具有平坦或凸形的端面。

圖26:LC型聯結器和附件（1.25毫米套圈）

圖27:SC型聯結器和附件（2.5毫米套圈）

圖28:FC型聯結器和附件（2.5毫米套圈）

圖29:E2000型聯結器和附件（2.5毫米套圈）

圖30:MU型聯結器和附件（1.25毫米套圈）

圖31:MTP/MPO型別聯結器（多光纖套圈）

圖32:OGI型聯結器（多光纖）

圖33:插座裝置